<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-08-13</Date>
    <Time>11:21:29</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.2.07</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>KA Sindelfingen</NamePrj>
    <LblPrj>Neubau der biologischen Reinigungsstufe</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Deckblatt</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kläranlage Böblingen-Sindelfingen</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;background:#FFFFFF;">Neubau der biologischen Reinigungsstufe</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Herstellung von Medientrassen</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:16pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">außerhalb der Leistungsgrenzen Hauptmaßnahme</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_17236439">
      <BoQInfo>
        <Name>Medientr_n_Leistungs</Name>
        <LblBoQ>LV nach QM</LblBoQ>
        <Date>2026-08-13</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>4</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <NoUPComps>4</NoUPComps>
        <LblUPComp1 Type="Materials">Löhne</LblUPComp1>
        <LblUPComp2 Type="Materials">Stoffe</LblUPComp2>
        <LblUPComp3 Type="Materials">Geräte</LblUPComp3>
        <LblUPComp4 Type="Materials">Sonstiges</LblUPComp4>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_17236443">
          <Description ID="1b58f0d9-d5f2-440e-b751-0a95ffa59a46">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es wird explizit darauf hingewiesen, dass alle in den Verdingungsunterlagen beiliegenden Unterlagen Bestandteil des Vertrages werden und zu beachten sind. Neben dem Leistungsverzeichnis sind u. a. in der Baubeschreibung und den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) allgemeine und technische Hinweise an mehreren Stellen vorhanden, diese sind zwingend zu beachten und beinhalten Beschreibungen, Kalkulationshilfen, einzurechnende Leistungen und Vorgaben an die Ausführung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es wird dringend empfohlen, die örtlichen Gegebenheiten vor der Kalkulation zu</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">besichtigen; spätere Nachforderungen, die aus Unkenntnis dessen resultieren,</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">werden nicht anerkannt. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für die Besichtigung werden folgende Termine vorgeschlagen:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">· Dienstag den 08.09. um 10 Uhr</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">· Donnerstag den 10.09. um 9 Uhr</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">· Freitag den 18.09. um 13 Uhr</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die genauen Uhrzeiten je Bieter sind mit der</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vergabestelle abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Adresse:</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kläranlage Sindelfingen-Böblingen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Entenseestr. 1</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">71063 Sindelfingen</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Treffpunkt: </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Haupttor der Kläranlage Böblingen-Sindelfingen </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abrechnung mit EDV</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die elektronische Bauabrechnung wird vereinbart. Die Zahlung von Abschlagsrechnungen erfolgt auf der Grundlage geprüfter Aufmaßblätter. In Anlehnung an die REB werden einheitliche Aufmaßblätter verwendet. Skizzen größeren Formates sind an das entsprechende Aufmaßblatt zu heften. Die Aufmaßdaten sind vom AN auf einem elektronischen Datenträger oder per E-Mail im Format d11 (x31) dem AG zu übergeben. Die Richtigkeit der erfassten Daten wird anhand eines Datenausdruckes von der örtlichen Bauüberwachung geprüft.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Werden Differenzen bzw. Unstimmigkeiten in der Massenberechnung festgestellt, wird der AN unterrichtet und zur Mitwirkung an der Aufklärung aufgefordert. Nach Aufklärung sind die berichtigten Werte unverzüglich in die DV aufzunehmen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Digitale Baudokumentation</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur digitalen Baustellenabwicklung wird die Projektkommunikationsplattform PKS-Netplan vom Auftraggeber gestellt. Hierfür wird dem AN eine Projektfunktion einem Zugang zugewiesen. Dieser ist so zu verwenden, dass zu jeder Zeit von Seiten des AN die Kommunikationsplattform genutzt werden kann. Die Benutzer sind dem AG beim Baustellenstartgespräch sowie bei Änderung zu benennen. In die Einheitspreise sind die notwendigen Schulungen der Projektbeteiligten einzuplanen (1 Arbeitstag). </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeine Vorbemerkungen </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Inhaltsverzeichnis</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">1.	Ausschreibungs- und Ausführungsunterlagen		2</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">2.	Allgemeine Hinweise 				2</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">3.	Kalkulatorische Hinweise				3</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">4.	Arbeitsschutz				3</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">5.	Umweltschutz				7</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">6.	Fachbauleiter des AN				8</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">7. 	Baustellenverordnung				8</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">8.	Erklärung des Bieters				9</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">9.	Nebenleistungen				9</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">10.	Sonstiges					11</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">11.	Hinweis für verwendete Produkte			11</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">12.	Tagwasser					12</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">13.	Erdarbeiten					12</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nachstehende Kurzbezeichnungen sind:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">AN = Auftragnehmer</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">AG = Auftraggeber</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">ZV KA Sifi = Zweckverband Kläranlage Böblingen Sindelfingen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">FT = Fertigteil</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">FD = Flüssigkeitsdicht (Beton)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ausführungsunterlagen</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, nach Auftragserteilung sämtliche Ausführungsunterlagen in der Örtlichkeit auf Plausibilität zu prüfen. Unstimmigkeiten hinsichtlich der Bemaßung, Höhenangaben etc. sind der örtlichen Bauüberwachung des AG umgehend zu melden. Bei Unterlassung haftet der AN für eventuell entstehenden Schäden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="2">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeine Hinweise</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich zu den BVB und ZVB gelten, in den jeweils zum Vertragsabschluss gültigen Fassungen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">- die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil B+C,</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">- die Landesbauordnung,</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">- die einschlägigen DIN Vorschriften,</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">- die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Neben den allgemeinen Vorbemerkungen sind im LV allgemeine und technische Vorbemerkungen zu verschiedenen Positionen vorhanden. Diese sind zwingend zu beachten und beinhalten u.a. Beschreibungen, Kalkulationshilfen, einzurechnende Leistungen und Vorgaben an die Ausführung. Weiterhin ist weiter unten in diesen Leistungsverzeichnis eine Leistungsbeschreibung vorhanden, in der weitere allgemeine Beschreibungen der Maßnahme erläutert sind.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="3">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kalkulatorische Hinweise</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Anforderungen und Vorgaben aus den vorgenannten Vertragsbestandteilen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Sie werden, sofern im Leistungsverzeichnis nicht gesondert dargestellt, nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses verstehen sich einschließlich Liefern und Abladen der notwendigen Bau- und Hilfsstoffe, auch wenn das im Einzelfall nicht gesondert erwähnt sein sollte. Eventuelle bauseitige Lieferungen und Leistungen sind gesondert aufgeführt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der gesamten Baumaßnahme ohne Rücksicht auf Lohn- und Materialpreiserhöhungen. Die Leistungen sind so zu kalkulieren, dass auch kurzfristige Massenüber- bzw. -unterschreitungen nicht zu Veränderungen der Einheitspreise führen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Verkürzung der Textpositionen ist im gesamten Leistungsverzeichnis für alle Leistungsbereiche die Materiallieferung nicht ausdrücklich erwähnt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Positionen verstehen sich einschl. Lieferung sämtlicher Materialien. Die Materiallieferung ist also grundsätzlich in jede Position des gesamten Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren, soweit nicht ausdrücklich bei bestimmten Positionen eine bauseitige Materiallieferung vorgesehen ist.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Montage ist – falls in den Positionen nicht ausdrücklich erwähnt – grundsätzlich im Positionspreis enthalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die zur Montage evtl. erforderlichen Hebe- und Werkzeuge sind ebenfalls im Positionspreis enthalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Lagerungsmöglichkeiten für das Material sind begrenzt und müssen jeweils mit der örtlichen Bauüberwachung abgesprochen werden. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass die diebes- und beschädigungssichere Aufbewahrung zwischengelagerter Bauteile Sache des AN ist.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kosten die durch selbst verschuldete Stillstandszeiten (Urlaub, Krankheit, eigenverschuldete Verzögerungen) auflaufen, sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="4">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeitsschutzmaßnahmen</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sofern die anzuwendenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorkehrungen nicht bereits verbindliche Regelungen vorsehen, sind die im nachfolgenden beschriebenen Allgemeinen Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten. Die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschutzmaßnahmen entbinden den AN nicht von der Verpflichtung, notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen vor Baubeginn mit der Berufsgenossenschaft abzustimmen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alkoholgenuss ist während der Arbeitszeit untersagt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Reinigungstätigkeiten z.B. im Zuge der Geräte- und Fahrzeugreinigung, sowie sonstigen Tätigkeiten mit Hochdruckreinigern o.ä. sind Kleidung in flüssigkeitsdichter Ausführung sowie Schutzhelme mit Visier zu tragen</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unterweisung:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal des AN sowie dessen Nachunternehmern ist vor Beginn der Arbeiten über die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtführenden zu unterweisen. Die schriftlichen Unterweisungsbestätigungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und dem AG sowie dem SiGeKo auf Verlangen vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gefahrstoffe:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen (inkl. Stoffdatenblatt) und die Unterweisungsbestätigungen hierzu auf der Baustelle vorzuhalten. Die Lagerung hat gemäß den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Technischen Regeln zu erfolgen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kosten:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Kosten, die sich durch die Umsetzung der Baustellenverordnung sowie die v. g. Forderungen ergeben sollten, sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit anderen Unternehmen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unberührt von der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gemäß Baustellenverordnung bleibt die Verpflichtung des AN gemäß § 6 Abs. 2 der Unfallverhütungsvorschriften "Allgemeine Vorschriften" (DGUV-V1 / BGV A1; bisher BGA A1 / VBG 1) sich mit anderen Unternehmen abzustimmen, die vor Ort tätig sind und deren Arbeiten zeitlich und /oder örtlich zusammenfallen, um gegenseitige Gefährdungen zu vermeiden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Arbeitnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für daraus resultierende Gefahren. Stellt der AN Mängel fest, sind diese unverzüglich dem Verursacher sowie dem SiGeKo zu melden und auf Abstellung derselben beim Verursacher hinzuwirken. Nimmt der AN trotz erkennbarer Mängel seine Arbeit auf, ist er zur Mängelbeseitigung verpflichtet.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sicherung von Gefahrenbereichen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat alle Bereiche, in denen durch ihn oder seine Nachunternehmer im Rahmen der Bauleistung Tätigkeiten ausgeführt werden und von denen Gefährdungen für seine Beschäftigten, anderen Unternehmer oder Baustellenfremde ausgehen, sachgerecht gemäß den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Regeln der Technik zu sichern. Dies ist unabhängig davon, ob der AN die Gefahrenbereiche (z.B. Gräben, Gruben usw.) selbst zur Erbringung seiner Leistungen erstellt hat oder diese bauseitig vorhanden sind.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sozialeinrichtungen wie Sanitär-, Sanitätseinrichtungen und Erste-Hilfe-Einrichtungen sind in Art und Umfang gemäß Arbeitsstättenrichtlinien zu planen und zu errichten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auf der Baustelle gilt die Straßenverkehrsordnung. Davon abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit auf </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">20 km/h</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> festgelegt. Verkehrsflächen dürfen nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeinträchtigt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei Rückwärtsfahrten besteht Einweisungspflicht. Der Einweiser ist auf die örtlichen Gegebenheiten zu unterweisen. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind ständig freizuhalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Beurteilung der Arbeitsbedingungen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Die Beurteilung ist je nach Art der Tätigkeit auf der Baustelle vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder der Tätigkeit ausreichend.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeit erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Die Gefährdungsbeurteilungen sind dem SiGeKo vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu übermitteln.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für besondere Gefährdungen sind die dafür nötigen Unterlagen vor Beginn der Arbeiten zu erstellen (z.B. Montageanweisungen, Abbruchkonzept, Entsorgungskonzept). Diese Unterlagen und die damit beschriebenen Maßnahmen sind vor Beginn der Arbeiten mit dem SiGeKo abzustimmen und die Einhaltung ist zu überwachen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Weitere Anforderungen an den Arbeitsschutz</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) nach BauStellV bestellt. Der SiGeKo führt regelmäßig Begehung durch.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Einführung </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat zu Baubeginn seine interne Arbeitssicherheitsorganisation in Form eines Organigramms darzustellen.</span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fachkraft für Arbeitssicherheit </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitsbeauftragte </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsarzt </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Ersthelfer Koordinator nach DGUV </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Brandschutzhelfer </span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gefährdungsbeurteilung </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat aktuelle Gefährdungsbeurteilung(en), die auf die Baustelle / den Bauabschnitt bezogen sind, zu erstellen und zu dokumentieren. Die Gefährdungsbeurteilung(en) haben auch die Gefährdungen, die sich aus dem Umgang mit Gefahrstoffen (§§ 6,7 GefStoffVO), dem Umgang mit Arbeitsmitteln (§ 3 BetrSichV) und weiteren Gefährdungen zu berücksichtigen. Gefährdungsbeurteilungen sind regelmäßig einer Wirksamkeitskontrollen zu unterziehen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ein-/ Unterweisungen </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der / die Hauptauftragnehmer werden durch den SiGeKo in den SiGe-Plan und weitere sicherheitsrelevante Unterlagen des Projektes eingewiesen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der/die AN haben ihre Nachauftragnehmer (NAN), nachweislich einzuweisen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat entsprechend den unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen, jedoch mindestens einmal jährlich seine Beschäftigten regelmäßig bzw. wiederholt zu unterweisen </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Prüfungen von Arbeitsmittel </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat seine Arbeitsmittel (Geräte/ Maschinen, elektrische Ausstattungen, z.B. Baustromverteiler) regelmäßig zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. (BetrSichV/ TRBS, Sachkunde/ Sachverständigen-Prüfung). </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Arbeits- und Schutzgerüste </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Arbeits- und Schutzgerüste sind entsprechend den DIN-Normen z.B. DIN 4420-1; DIN EN 12811-1, DIN EN 1004 zu errichten, zu betreiben und Instand zu halten. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich dürfen Gerüste nur unter der Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten auf-, ab- oder umgebaut werden, die speziell für diese Arbeiten eine angemessene Unterweisung erhalten haben. Gerüste in der Regelausführung sind nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung aufzubauen. Entsprechen die Gerüste nicht der Regelanforderungen, ist dies durch statischen Nachweis zu belegen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Montage des Gerüstes ist eine Prüfung durch eine „befähigte Person“ zur Feststellung des ordnungsgemäßen Zustandes durchzuführen. Die Ergebnisse sind anhand eines Prüfprotokolls zu dokumentieren. (Freigabeschein). </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Krane / Mobilkrane </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Vom AN eingesetzte Krane (Turmdrehkrane) und Mobilkrane müssen nach den Bestimmungen der DGUV Vorschrift 52 und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein und betrieben werden. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Qualifikation </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Geräteführer des AN müssen entsprechend dem Arbeitsmittel die notwendige Befähigung anhand eines Ausbildungsnachweises (Kran-/Staplerschein) nachweisen. Die Nachweise müssen nach Aufforderung des AG unverzüglich vorgelegt werden können. Geräteführer sind zu beauftragen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Persönliche Schutzausrüstung (PSA) </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Beschäftigten haben die zur Verfügung gestellte PSA zu benutzen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es ist mindestens zu benutzen: </span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Fußschutz (DIN EN 345, mindestens Schutzkategorie S3) </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Kopfschutz (DIN EN 397) </span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Weiterhin können entsprechend der Gefährdungsbeurteilung z.B. notwendig sein: </span>
                  </p>
                  <ul style="list-style:disc;">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Gehörschutz ab 85 dB(A) </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Augen- und Gesichtsschutz </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Atemschutz, z.B. filtrierende Halbmasken P2 / P3 </span>
                      </p>
                    </li>
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Schutzhandschuhe </span>
                      </p>
                    </li>
                  </ul>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Baustellenbeleuchtung </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsplätze und Verkehrswege sind entsprechend der Arbeitsstättenverordnung und der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A3.4 – Beleuchtung hinreichend zu beleuchten. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gesundheitsschutz </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Es sind u.a. die Maßnahmen der Erste Hilfe, Ausstattung mit Erste Hilfe-Material, Anzahl der Ersthelfer, der Arbeitsmedizinischen Betreuung ggfs. der Arbeitsmedizinischen Untersuchungen, sowie z.B. Sanitätscontainer, sanitärer Einrichtungen, TU-Container usw. zu organisieren bzw. vorzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="5">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Umweltschutz</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Belästigung von Anwohnern und Passanten im Baustellenbereich und auf den Zufahrtsstraßen durch Lärm, Geräusche, Staubentwicklung o.ä. ist auf ein Mindestmaß zu beschränken.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN trägt die alleinige Verantwortung für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften. Die Kosten dafür sind als Nebenleistung zu berücksichtigen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Durchführung der Arbeiten sind die immissionsschutzrechtlichen Verordnungs- und Verwaltungsvorschriften zu beachten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat alle Arbeiten mit Geräten auszuführen, die aktuell gültigem Immissionsschutzgesetz entsprechen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Das Vorhaben befindet sich in der Außenzone des Heilquellenschutzgebietes der Stuttgarter Mineralquellen. Die Vorgaben der Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen in Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart Berg vom 11.06.2020 sind zu beachten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Wassergefährdende Flüssigkeiten (Frischware, Altöle, Schmierstoffe) sind so zu lagern, dass von ihnen keine Gefahr für den Boden und das Grundwasser ausgehen (doppelwandige Behälter für Altöl, Auffangwanne).</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Auffangwanne zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten in Fässern und Gebinden muss so bemessen sein, dass sie 10 % der gelagerten Menge, aber mindestens den Inhalt des größten gelagerten Behälters, aufnehmen kann</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Bei allen anderen Anlagen u. a. HBV-Anlagen (z. B. Netzersatzanlage, Pumpen, Verdichter, Gebläse und sonstige Aggregate) muss im Heilquellenschutzgebiet das gesamte in der Anlage vorhandene Volumen wassergefährdender Flüssigkeiten aufgefangen werden können (doppelwandige Behälter mit Leckanzeigesystem oder Auffangwanne).</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="6">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Fachbauleiter des AN</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <br />
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für die Baustelle ist vom AN ein erfahrener Fachbauleiter gemäß BauO Baden-Württemberg einzusetzen, der bei den auszuführenden Arbeiten ständig anwesend ist. Sollte eine reibungslose Zusammenarbeit mit dem Fachbauleiter nicht möglich sein, so kann der AG einen Wechsel des Fachbauleiters verlangen. Vor Beginn der Arbeiten ist seitens des AN der Name des verantwortlichen Bauleiters und seines Vertreters dem AG schriftlich mitzuteilen. Bei mehreren Fachbauleitern auf Grund verschiedener Fachbereiche sind zusätzlich ein Oberbauleiter und dessen Vertreter schriftlich zu benennen. Die Fachbauleiter sowie der Oberbauleiter haben über ausreichende Deutschkenntnisse zu verfügen (mind. B2).</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat auf Grund der Gefährdungspotentiale der Baustelle eine ständige Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Erreichbarkeit gilt für 16 h/d (Alarmbereitschaft). Diesbezüglich ist dem AG eine Notfallhandynummer mitzuteilen. Im Falle einer Änderung ist diese unverzüglich dem AG anzuzeigen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="7">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustellenverordnung</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für das gesamte Bauvorhaben stellt der AG einen Koordinator gem. § 3 BaustellV. Der AN hat durch termingerechte Beistellung von Informationen und Planunterlagen daran mitzuwirken, dass der AG und der Koordinator seinen Verpflichtungen aus der Baustellenverordnung nachkommen kann.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, bis spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung die erforderlichen Angaben nach Anhang I der BaustellV beim AG einzureichen. Der AG wird mit den Angaben des AN die nach § 2 BaustellV vorgeschriebene Vorankündigung der zuständigen Stelle zuleiten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zur Aktualisierung des vom AG aufgestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) hat der AN die Angaben zum geplanten Bauablauf / zur Bauausführung zusammenzustellen und die Unterlagen vor Beginn der Bauausführung dem AG zu überreichen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN (bzw. sein Koordinator) bleibt für die Koordination im Sinne der BaustellV seiner Unterauftragnehmer im Rahmen des SiGe-Plans allein verantwortlich. Die einzelnen Unternehmer bleiben in arbeitsschutzrechtlicher Hinsicht für ihre Baustellenbeschäftigten / Baustellenabsicherung voll verantwortlich. Diese Verantwortung geht nicht etwa auf den SiGe-Ko des Bauherren über. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="8">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erklärung des Bieters</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Mit der Unterschrift zum Leistungsverzeichnis wird verbindlich versichert, dass die zur fach- und fristgemäßen Bauausführung erforderlichen Arbeitskräfte, Maschinen, Geräte, Gerüste, Stoffe und Bauteile vorhanden sind bzw. deren fristgerechte Bereitstellung gesichert ist.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="9">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Nebenleistungen</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nebenleistungen gemäß der VOB/C sind grundsätzlich gültig und werden nicht gesondert vergütet. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sämtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Gebühren, die aus den Forderungen und Vorgaben der nachfolgend aufgeführten Sachverhalte (Punkt a bis m) resultieren, werden nicht gesondert vergütet. Die hierdurch entstehenden Kosten sind vom AN in die Einheitspreise der ausgeschriebenen Leistungspositionen mit einzurechnen. Die in den nachfolgenden Punkten a bis n genannten Forderungen und Vorgaben sind vom AN bei der Bauausführung zwingend einzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">a) Der AN hat für die Dauer der gesamten Baumaßnahme einen verantwortlichen, qualifizierten Bauleiter zu stellen. Der Bauleiter muss arbeitstäglich auf der Baustelle erscheinen und neben der Überwachung der fachgerechten Arbeitsausführung für technische Klärungen und Detailterminabstimmungen dem AG zur Verfügung stehen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">b) Der AN ist verpflichtet, an den Baustellenbesprechungen durch verantwortliche Personen (Bauleiter / Oberbauleiter) teilzunehmen. Die Baustellenbesprechungen werden in einem Zyklus von ca. einer Woche abgehalten. Die Einladungen zu den Baustellenbesprechungen erfolgen über den AG. Die Besprechungen finden auf der Baustelle statt. (Baubüro / Besprechungsraum AG) Über den Inhalt / die Detailfestlegungen aus den Besprechungen werden vom AG Aktenvermerke verfasst. Bei Bedarf können auch zusätzliche Baubesprechungen anberaumt werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">c) Der vom AN zu erstellende Terminplan für die Abwicklung der Gesamtbaumaßnahme ist vom AN bei Änderungen im Bauablauf / Terminverschiebungen zu aktualisieren und jeweils neu einzureichen, auch wenn die Änderung des Bauablaufes / die Terminverschiebungen nicht vom AN zu vertreten sind.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">d) Der AN hat arbeitstäglich eine Personalliste mit Angabe der auf der Baustelle tätigen Personen (einschl. der Beschäftigten der Subunternehmer) zusammenzustellen und dem AG auf Verlangen vorzulegen. Des Weiteren hat der AN die Bautagesberichte zu führen (Abgabe auch digital per E-Mail) und zeitnah bis 12:00 Uhr mittags des jeweiligen Folgetages dem AG zur Abzeichnung vorzulegen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">e) Der AN hat den Einsatz von Sonderfahrzeugen (Autokran etc.) / Schwerlasttransporten außerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche mind. 3 Tage im Vorfeld beim AG anzumelden. Die erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung von Arbeiten im öffentlichen Straßenbereich sind vom AN rechtzeitig einzuholen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">f) Der AN hat aller erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Baustellenbetriebes gegen Unfälle zu veranlassen. Die konsequente Einhaltung der Forderungen aus den gesetzlichen und den bauberufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften (neuster Stand) sind hierbei zwingend einzuhalten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass für alle auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter des AN und seiner beauftragten Subunternehmer eine Teilnahme an der vom AG durchgeführten Sicherheitseinweisung gefordert wird. Erlaubnisscheine für Arbeiten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind, hat der AN rechtzeitig vor Arbeitsbeginn beim AG einzuholen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Besonders wird auf die erhöhte Sorgfaltspflicht im Baustellenbereichen mit angrenzender Wohn- und Gewerbebebauung hingewiesen. Bei Bauausführungen mit möglichem Einfluss auf die angrenzenden Privatgrundstücke hat der AN einen Sicherungsposten zu stellen. Das Schwenken von Lasten über die angrenzenden Privatgrundstücke ist generell nicht zulässig.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">g) Das Betanken, Reparieren und Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich von unbefestigten, nicht versiegelten Flächen ist nicht gestattet. Es dürfen nur Maschinen eingesetzt werden, bei denen mit Ölverlust nicht zu rechnen ist und deren Hydrauliksystem mit biologisch abbaubarem Öl befüllt ist. Es dürfen nur Geräte und Werkzeuge zum Einsatz kommen, die zuvor nicht im Bereich kontaminierter Standorte verwendet wurden. Betankungsvorgänge im Schutzstreifen der Gewässer sind nicht gestattet .</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">h) Wassergefährdende Stoffe sind so zu lagern und zu sichern (dichte Wanne), dass eine Verunreinigung des Bodens ausgeschlossen ist. Es ist ein Mindestabstand von 5 m von den Böschungsoberkanten der Gewässer und Baugruben einzuhalten. Unter stationären Verbrennungsmotoren und Aggregaten sind Ölwannen aufzustellen. Öl- und Abfallauffangvorrichtungen sind zu überdachen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">i) Die Baumaßnahme ist ständig in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Abbruchmaterialien / Bauschutt etc. sind unverzüglich aus den Baustellenarbeitsbereichen zu entfernen. Die Vorhaltung entsprechender Container ist Sache des AN.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">j) Der AN hat die Detailangaben nach Anhang I der BaustellV für die bauseitige Erstellung eines SiGe-Planes zusammenzustellen. Die Unterlagen sind dem AG spätestens 14 Tage nach Auftragseingang in 3-facher Ausfertigung zu überreichen (siehe auch Pkt. 1.4 "Baustellenverordnung").</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-9pt;margin-left:9pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">k) Zur Sicherstellung der in der den ZTV Immissionsschutz (Anhang 2.4.1) genannten Vorgaben sind alle Vorkehrungen, ein geeigneter Maschinen- und Geräteeinsatz und ggf. zusätzliche Einzelmaßnahmen zu berücksichtigen und durchzuführen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">l) Die Baustelleneinfriedung und -absperrung ist arbeitstäglich zu kontrollieren. Die Kontrolle ist als Vermerk im Baustellen-Tagesbericht zu dokumentieren. Beschädigungen an Baustelleneinfriedung und -absperrung sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">m) Die Kosten der streckenabhängigen Straßenbenutzungsgebühr zum An- und Abtransport aller für die Bauabwicklung erforderlicher Materialien, für den Einsatz aller Fahrzeuge einschl. Sonder- und Schwerlastverkehr auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen (Maut).</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;text-indent:-11pt;margin-left:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollten beim Bieter Unklarheiten über Abgrenzung der Hauptleistungen, Einbeziehung von Nebenleistungen sowie Abrechnungen usw. bestehen, so hat er diese schon vor Abgabe seines Angebotes zu klären, andernfalls aber die von ihm zugrunde gelegte Auffassung in einem besonderen Schriftsatz zum Angebot zu erläutern.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AG behält sich vor, bei fehlender oder verspäteter Vorlage von geforderten Unterlagen die jeweilige Arbeitsaufnahme durch den AN zu untersagen. Ein Mehrvergütungsanspruch entsteht dem AN dadurch nicht.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;margin-left:11pt;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sollten von der Bauausführung Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit ausgehen, so sind diese vom AN unverzüglich und wirkungsvoll abzustellen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="10">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sonstiges</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sofern nicht ausdrücklich anders im Positionstext erwähnt, enthalten alle Positionen immer das Aufnehmen, Laden, Abfahren und Entsorgen von Abbruch- und Überschussmaterial entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Die anfallenden Kosten (inkl. Transportkosten, Behandlungskosten, Kosten für die Separierung, Deponiegebühren etc.) sind in die Einheitspreise der einzelnen Positionen einzurechnen. Weiterhin ist grundsätzlich das Zerkleinern der Materialien auf transportable Größen einzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sofern nicht ausdrücklich anders im Positionstext erwähnt, enthalten die Positionen "aufnehmen, zwischenlagern" auch das Laden, Transportieren und Abladen des Materials auf der vorgesehenen Zwischenlagerfläche, sowie den Schutz vor Beschädigung während der Zwischenlagerung.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="11">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Hinweis für verwendete Produkte</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Produkte aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die diesen technischen Vertragsbedingungen nicht entsprechen, werden unter Berücksichtigung der im Herstellerstaat durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig anerkannt, sofern das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig und dauerhaft erreicht wird. Diese Nachweise sind zu Angebotsabgabe einzureichen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="12">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Tagwasser</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ergänzend zu VOB Teil C DIN 18299, Pkt. 4.1.10, werden die Kosten für die Ableitung von Niederschlags- und Oberflächenwasser nicht vergütet, da der Art der Arbeiten entsprechend bei Niederschlägen stets mit Wasseranfall gerechnet werden muss.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Auch evtl. auftretende wolkenbruchartige Regenschauer während der Bauzeit gelten für diese Arbeit als typische Gefahrenursache, die weder den Begriff der höheren Gewalt noch des unabwendbaren Zustandes gem. DIN 1961 VOB / B, § 7, auslöst.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle Schäden, die durch Niederschlags- und Oberflächenwasser entstehen, sind vom AN ohne Vergütung unverzüglich zu beseitigen. Aus der Verschlammung des Bodens infolge Tagwasser kann der AN keine Mehrkosten herleiten.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <ol style="list-style:decimal;" start="13">
                    <li>
                      <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                        <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Erdarbeiten</span>
                      </p>
                    </li>
                  </ol>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für sämtliche Erdarbeiten gelten die nachfolgenden Bestimmungen:</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche techn. Vorschriften usw. (ZTVE StB 17)</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich der Aushubsohlen sind lockere oder aufgelockerte Böden zu verdichten. Um die neu verlegten Grundleitungen nicht zu beschädigen, darf nur leichtes Verdichtungsgerät eingesetzt werden. Entsprechend gering sind die Schüttlagen aufzubauen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle zuvor genannten Untersuchungen und Verdichtungsnachweise sind als Nebenleistung auszuführen.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkung </span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <Remark ID="GW_17236444">
          <Description ID="68739e5d-f56f-4200-bf04-861a15ea8757">
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der Zweckverband Kläranlage Böblingen-Sindelfingen plant den Neubau der biologischen Reinigungsstufe. Dieser soll mit drei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Ausschreibung erfolgen Leistungen oberhalb der Leitungsgrenze des 1. Bauabschnitts zum Anschluss neu verlegter Medientrassen (Schlamm- und Wasserleitung sowie Kabel) an den Bestand </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Maßnahmen werden auf dem Betriebsgelände Kläranlage Böblingen-Sindelfingen auf den Gemarkungen Böblingen und Sindelfingen ausgeführt.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Während der Arbeiten muss der Klärbetrieb weiterhin gewährleistet werden.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Durch die in Betrieb befindliche Kläranlage gehen Gefahren aus, der Auftragnehmer wird durch den Auftraggeber über zu beachtende Gefahren unterrichtet, die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind uneingeschränkt einzuhalten!</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ein Strom- und Trinkwasseranschluss ist im Pumpwerk Bio 3 (siehe Lageplan) vorhanden, ein Baustromverteiler ist aufzustellen und vorzuhalten bis zum Abschluss der Maßnahme. Anschlussleitungen und die notwendige Anzahl von Kabeln sind so zu verlegen, dass sie keine Unfallgefährdung oder Behinderung darstellen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Sanitäranlagen der Kläranlage stehen nicht zur Verfügung. Es sind die erforderlichen Sanitäranlagen, Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, anzutransportieren, aufzubauen, einzurichten, vorzuhalten und nach den Arbeiten rückzubauen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Alle jene durch den AN errichtete Baustraßen sind durch den AN auch wieder zurückzubauen und in die Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, seinen Arbeitsbereich und die von ihnen benutzten Verkehrswege und Gebäudebereiche in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für die Arbeiten erforderliche Gerüste, Hebezeuge, Baukran sowie Kranfundamente und deren Rückbau, sind soweit diese erforderlich sind, in die Einheitspreise einzurechnen, hierzu gehören auch alle Traggerüste.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat für die Absteckung die notwendigen Hilfskräfte, Materialien und Geräte auf Anforderung zu stellen. </span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Im Baufeld werden Höhenfestpunkte erstellt (hierbei erfolgt auch eine Prüfung der Anschlusssohlen gemäß den Planungshöhen). Alle angegebenen Höhen und Vermessungspunkte sind vom AN zu versichern. Er haftet allein verantwortlich für die ihm übergebenen Höhen, Achs- und Festpunkte. Sämtliche weitere Vermessungsleistungen mit Zwischenpunkte usw. sind durch den AN zu erbringen und in die Preise mit einzurechnen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Gehen Absteckpunkte verloren, hat der AN diese mit entsprechendem Fachpersonal bzw. mit dem zuständigen Vermessungsamt auf seine Kosten wieder herzustellen.</span>
                  </p>
                  <p style="text-align:justify;" />
                  <p style="text-align:justify;">
                    <span style="background:#FFFFFF;">Ein Bauzeitenplan ist durch den Auftragnehmer zu detaillieren und auf dem aktuellen Stand zu halten.</span>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsbeschreibung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_17236445" RNoPart="01">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Allgemeine Leistungen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_17236446" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236447">
                    <Description ID="2771c865-798b-407b-8f4a-a66d0cd86896">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Absicherungen von Baugruben, Baulagerflächen etc., die durch Leistungserbringung aus dem Bauvertrag erforderlich sind, werden nicht gesondert vergütet, sondern sind Bestandteil der Baustelleneinrichtungsposition.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236448" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="42f0ab3c-b58c-416f-89af-46398bd844d1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Strom-, Wasser-, Telefon- und Internetanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen und über die gesamte Bauzeit unterhalten und betreiben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Bedarf sind Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anzulegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dem AN werden vom AG vor Ort Baustelleneinrichtungsflächen auf dem Betriebsgelände zugewiesen. Mehrbedarf ist mit dem AG abzustimmen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es ist zu beachten, dass das Kläranlagengelände in einer </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einflugschneise </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liegt. Aus diesem Grund ist eine Genehmigung für die Aufstellung von Baukränen einzuholen. Mögliche Nebenbestimmungen sind einzuhalten. Die Kosten für den Genehmigungsantrag für die Aufstellung der Baukräne sowie für die Umsetzung möglicher Nebenbestimmungen (bspw. Xenon-Blitzleuchte) sind in die Position einzupreisen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle einrichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236449" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>Wo</QU>
                    <Description ID="d08746bb-da30-4456-b283-9bfd61a76655">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtungen des AN für die Dauer der Ausführung der vertraglichen Leistungen vor- und unterhalten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor- und Unterhaltung und Reinigung aller Einrichtungen des AN, Tagwasserbeseitigung, Schneeräumung, Reinigung der vom AN benutzten Zufahrtswege und Straßen mittels Nass-Saug-Kehrwagen, Wartung aller Beleuchtungs- und Sicherheitseinrichtungen einschließlich Ersatzteilbeschaffung usw.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung vorhalten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236450" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="c35c08bf-c34e-46a1-9e1f-daa7a33a823a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. sowie von sämtlichen herumliegenden, durch die Baumaßnahme entstandenen Abfällen, Reststoffen und Verpackungen räumen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Weitere benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Vergütung dieser Position erfolgt erst nach erfolgter Schlussabnahme.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236451" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9e3c18f2-e821-45aa-a18d-48de7022f3b1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lastverteilungsplatten / Baggermatratzen als mobile Fahrstraße nach Wahl des AN zur Verbesserung der Befahrbarkeit bei Arbeiten auf vernässtem, nicht ausreichend tragfähigem Untergrund vorhalten, umlegen und wieder zurückbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Auslegung und Anzahl der Lastverteilungsplatten erfolgt in Abhängigkeit der gewählten Geräte und in Eigenverantwortung des AN. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeterzahl der angelieferten Lastverteilungsplatten. Umlegungen der Lastverteilungsplatten werden gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Wichtiger Hinweis:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich hat der AN für die Befahrbarkeit der Untergründe in Eigenverantwortung durch geeignete Maßnahmen selbst zu sorgen. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise der betreffenden Positionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Position kommt nur nach vorheriger Abstimmung und Genehmigung durch die örtliche Bauüberwachung zur Ausführung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Lastverteilungsplatten/Baggermatratzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236452" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="ba70a105-9d80-41ad-b783-2eee37f014aa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeitbedingt erforderliches Versetzen bereits verlegter Lastverteilungsplatten / Baggermatratzen infolge verlängerter Bauzeit, abschnittsweiser Bauausführung oder geänderter zeitlicher Abfolge der Arbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lastverteilungsplatten aufnehmen, innerhalb der Baustelle transportieren, neu ausrichten und wieder standsicher als mobile Fahrstraße verlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistung umfasst ausschließlich zusätzliche Versetzvorgänge, die nicht durch den üblichen Bauablauf verursacht sind und über das in der Grundposition enthaltene Umlegen hinausgehen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung nur nach vorheriger Abstimmung und Anordnung durch die örtliche Bauüberwachung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Versetzen Lastverteilungsplatten/Baggermatratzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236453" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="eacfca98-4395-443c-aefb-b2ac08392954">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In Teilbereichen in entsprechender Stärke zur Aufnahme des anfallenden Verkehrs (bis 40 t) in Einzelgrößen nach Anforderung durch die örtliche Bauüberwachung des AG anliefern, verkehrssicher einbauen, vor- halten, ausbauen und abtransportieren. Im Preis enthalten ist der Straßenanschluss mit Bitukeilen an die Stahlplatten. Graben- und Baugrubenbreite bis 3 m. Mindestdicke der Platte 10 mm. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung erfolgt nach lichten Grabenbreiten und abgedeckten Grabenlängen zuzüglich des beidseitigen Auflagers von je 0,5 m bzw. bei Anforderung als Lastverteilungsplatten nach angeforderter Fläche. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Größeren Platten, welche bspw. aus logistischen Gründen sinnvoll sind können eingesetzt werden, jedoch wird nur die angeforderte Flächengröße vergütet. Auf die Verkehrssicherheit und Griffigkeit der Platten ist zu achten, und evtl. sind entsprechende und dauerhafte Vorkehrungen hinsichtlich der Rauigkeit der Oberfläche zu treffen. Werden Stahlplatten nach Nutzungsende zurückgebaut und an anderer Anforderungsstelle wieder eingesetzt, ergibt sich eine erneute Vergütungsgrundlage.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stahlplatten als Grabenüberbrückung/ Rohrleitungsschutz bis 40 to</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236454" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrssicherung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236455">
                    <Description ID="1ee0ea85-b013-46a2-b4ff-b8db62b6f63d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Rohr- und Kabelgräben im Fahrbahnbereich sind vom AN eigenverantwortlich so zu gestalten, dass immer eine Fahrspur für den Kläranlagenbetrieb (SLW 60) aufrechterhalten werden kann. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Verkehrssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236456" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="18e685e7-95dd-4cf2-8453-597c8eefb06b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reflektierende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtung nach der Straßenverkehrsordnung und den Anweisungen für die Regelfahrzeuge des Verkehrs anfahren, standsicher aufstellen, vorhalten und nach Aufhebung der Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Refl. Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236457" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1d969f93-a2c9-47fe-8795-bc3d9d81dd6f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Längsabsperrung durch doppelseitige Leitbaken (Z 605), Abstand maximal 10,00 m mit doppelseitiger Warn-leuchte (Dauerlicht) auf jeder 2. Leitbake nach der Straßenverkehrsordnung und den Anweisungen für die Regelfahrzeuge des Verkehrs anfahren, standsicher aufstellen, vorhalten und nach Aufhebung der Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Längsabsperrung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236458" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4e75aa77-013d-447f-aee9-314450a8b26b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Längsabsperrung im Zuge der Verkehrsführung gemäß Baufortschritt und nach jeweiligem Erfordernis umsetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Längsabsperrung lösen, aufnehmen, transportieren, neu positionieren, standsicher aufstellen und betriebsbereit herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) sowie den Anweisungen für die Regelfahrzeuge des Verkehrs anfahren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Abschluss der jeweiligen Bauphase Längsabsperrung erneut versetzen oder endgültig abbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">versetzen Längsabsperrung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236459" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="b68bc2ea-1724-4dd3-a63c-22c77f216352">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querabsperrung durch Schrankenschutzgitter, mit 3 doppelseitigen Warnleuchte (Dauerlicht) pro Element nach der Straßenverkehrsordnung und den Anweisungen für die Regelfahrzeuge des Verkehrs anfahren, standsicher aufstellen, vorhalten und nach Aufhebung der Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Querabsperrung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236460" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ca63e657-956a-447f-996d-604ef2ee78b1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandene Querabsperrung im Zuge der Verkehrsführung gemäß Baufortschritt und nach jeweiligem Erfordernis umsetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Querabsperrung lösen, aufnehmen, transportieren, neu positionieren, standsicher aufstellen und betriebsbereit herstellen.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung gemäß Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) sowie den Anweisungen für die Regelfahrzeuge des Verkehrs anfahren.</span>
                            </p>
                            <p style="margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach Abschluss der jeweiligen Bauphase Querabsperrung erneut versetzen oder endgültig abbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">versetzen Querabsperrung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236461" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Planunterlagen, Dokumentation</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236462" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="5d6dd762-64d7-483f-841e-00ba93ad0f45">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellungsprotokolle aller Vorschäden zur Beweissicherung des baulichen Zustandes der in Anspruch genommenen Wirtschafts- und Betriebswege. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es gilt folgender Leistungsumfang:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feststellungsprotokolle als Fotodokumentation der jeweiligen Abschnitte, insbesondere Dokumentation kritischer Bereiche und Dokumentation vorhandener Schäden, digital und in 1-facher Ausfertigung, sortiert in Aktenordnern, Fotos in einer Sammelmappe, mit textlicher Beschreibung der jeweiligen Abschnitte. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beweissicherung rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme anfertigen und der Bauleitung des AG mindestens 2 Wochen vor Baubeginn vorlegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nicht dokumentierte Schäden gehen zu Lasten des AN.  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Beweissicherung vorh. Betriebswege</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236463" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="531bf5e9-46f6-44c7-87c9-d5b7afbb5804">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;line-height:114%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baubegleitende digitale Vermessung der Leitungstrassen herstellen, auswerten und als vektorisierte Daten in die übergebenen Basislagepläne einarbeiten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die digitale baubegleitende Vermessung und deren Auswertung stellt gleichzeitig die Abrechnungsgrundlage z.B. für Aushubarbeiten, Rohrleitungslängen, etc. dar.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhendaten sind im DHHN 2016 Höhensystem (Deutsches Haupthöhennetz) und die Lagedaten nach Gauß-Krüger Koordinaten unter Bezug auf das Referenzsystem zu übergeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die baubegleitende Vermessung hat umgehend nach Auftragserteilung durch einen vom AN zu stellenden Vermessungsingenieur zu erfolgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Folgende Leistungen sind zu erbringen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">1. Aufsuchen der Polygon- und Höhenfestpunkte.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Bestandsvermessung vor Baubeginn. Übergabe der Vermessungsunterlagen an den AG </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">3. Einmessen aller neu zu verlegenden Rohrleitungen und Kabel einschließlich der im Zuge der Bauarbeiten freigelegten vorhandenen Rohrleitungen und Kabel.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">4. Einmessen aller Enden von geschnittenen Rohrleitungen und Kabel mit eindeutiger Kennzeichnung "Außer Betrieb".</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">5. Einmessen der im Erdreich verbleibenden Bauwerke, inkl. ggf. verbleibende Verbauelemente</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">6. Einmessen aller bestehenden und neu zu erstellenden Bauwerke, Straßen- und Wegeflächen, Zaunanlage etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">7. Darstellung der unterschiedlichen Arten der Oberflächenbefestigung mittels Schraffur und Kennzeichnung der Flächen mit Positions- und Flächennummer und Fläche.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">8. Darstellung der unterschiedlichen Randbefestigungen wie Borde und Rinnen mit Bemaßung der Längen und Eintragung der Positionsnummer.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">9. Darstellung der Einbauten wie z.B. Schachtdeckel, Gullys, Schieber- und Hydrantenkappen, Elektro-Kästen, Leuchten, Schilder und Bäume,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">10. Herstellung Bestandsplan mit Darstellung allen durch Bestandsaufnahme aufgenommenen Punkte und Linien im Lageplan im Maßstab 1 : 250.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baubegleitende Vermessung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236464" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="50ddf329-c510-4a75-9a51-ea42a697e9ef">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtungsplan auf Basis der vom AG vorgegebenen Flächen aufstellen und in digitaler und 1-facher analoger Ausfertigung der Bauüberwachung spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung und vor dem Aufbau der Baustelleneinrichtung übergeben sowie bei Bedarf zu aktualisieren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In dem Plan sind unter anderem die vorgesehene Aufteilung der Baustellenlager- und Einrichtungsfläche im Detail darzustellen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Aufteilung der Baustelleneinrichtungs- und Lagerfläche sind die Freiflächen für den AG gemäß beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan zu berücksichtigen. Nur die dort gekennzeichneten Flächen stehen dem AN zur Verfügung. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtungsplan </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236465" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="ab47adb4-9330-45c3-a5a9-29091be54b43">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeitenplan sowie getrennte Lieferbereitschaftsliste unter Berücksichtigung des vom AG erstellten Terminplanes für die Gesamtbaumaßnahme aufgegliedert Bauwerken und Kanalabschnitten aufstellen und spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung der Bauüberwachung in digitaler und 1-facher analoger Ausfertigung vorlegen. Der Bauablaufplan wird einmal vorgelegt und bei Bedarf überarbeitet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeitenplan und Lieferbereitschaftsliste sind mit MS-Project in der aktuellen Version zu erstellen, fortzuschreiben und zu pflegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauzeitenplan ist bei maßgeblichen Änderungen im Bauablauf unverzüglich zu aktualisieren und dem AG zu übergeben, Aktualisierung erfolgt jedoch mindestens vierteljährlich.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Angedachte Optimierungen im Bauablauf dürfen keinesfalls zu einer Einschränkungen der vertraglichen Bauzeit aller anderen am Bau beteiligten Gewerke oder zu einer betrieblichen Einschränkung führen und zu keinen Mehrkosten führen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauzeitenplan und die Lieferbereitschaftsliste ist nach Freigabe durch den AG bis zum Ende der Gesamtmaßnahme fortzuschreiben und bei terminlichen Änderungen unverzüglich zu aktualisieren. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Fortschrittsgrad der Einzelvorgänge ist durch Prozent-Angaben auszuweisen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeitenplan</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236466" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="895a7d30-731a-4c64-9dc3-0f25b4fd02c0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Dokumentationsunterlagen sind vom AN zu Erstellung und </span>
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">vor der Abnahme</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> digital in 3-facher Ausfertigung der Bauleitung des AG vorzulegen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Papierfassung mit DIN-Faltung in Ordnern der Größe DIN A4 mit Inhaltsverzeichnis; Digitalfassung aller Dokumente im PDF- und DWG-Format:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Zulassungen, Prüfzeugnisse wesentlicher verwendeter Bauprodukte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Druckprüfungen, </span>
                                  <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">werden separat vergütet </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgungsnachweise</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Bautagesberichte</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Fotodokumentation</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaßpläne</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsdokumentation</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236467" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="0d1a336b-eb5a-4aa6-9af7-baf9ffcce344">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durch den AN sind sämtliche Massen, die im Rahmen der Baumaßnahme bewegt (Aushub, Bereitstellung, Einbau, externe Entsorgung und Anlieferung) werden, in Form einer übersichtlich gestalteten Gesamt-Massenbilanz zu erfassen und zu bilanzieren. Dabei sind sämtliche Massenströme, inkl. der Bereitstellung und Umlagerung zu berücksichtigen. Die Gesamt-Massenbilanz ist monatlich an den AG zu übergeben.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Massenbilanzierung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_17236468" RNoPart="02">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_17236469" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Rückbau und vorbereitende Leistungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236470" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>230.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="5a209577-1583-435e-8057-8d6fe379eff5">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2021-04</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>919</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1172</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>203</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3274</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6064</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6065</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6066</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5 bis 10 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 100 mm, Restdicke trennen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Asphaltoberbau schneiden D 5-10cm T 100mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236471" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="508a4f22-ce8a-42f1-8964-ffb2c55d6d31">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bituminöse Befestigung, PAK-Gehalt ≤ 25 mg/kg (Verwertungsklasse A) in einer Stärke bis 10 cm in Einzelmengen aufbrechen, aufladen und auf einer Recyclinganlage des AN entsorgen, einschließlich dem erforderlichen Schnitt der Aufbruchkanten. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erfolgt in Teilflächen, zeitlich versetzt entsprechend der Bauabschnitte.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">bit. Befestigung bis 10 cm aufbrechen, entsorgen (Verwertungsklasse A)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236472" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="28190f35-7133-4a83-afb2-003baf6b89fc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 100 mm, einschl. Mörtelbett, Bettungsdicke 5 cm, in Gehwegen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, aufgenommene Stoffe sammeln und im Baufeld zwischenlagern. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Gehweg abbrechen, zwischenlagern </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236473" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>75.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d4d1c6ec-f403-43e0-88f7-ce61757de471">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hochbordanlage, Flachbordsteine bzw. Rundbordsteine unterschiedlicher Größe mit Betonfundament und Rückenstütze in Einzellängen aufnehmen und auf einer vom AN zu stellenden Recyclinganlage entsorgen. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erfolgt in Teilflächen, zeitlich versetzt entsprechend der Bauabschnitte.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bordanlage aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236474" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c3856f4d-3849-4eee-bc13-6e6a1cde5960">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzeilige Rinnenanlage unterschiedlicher Formate bzw. Randeinfassungen mit Betonfundament in Einzellängen aufnehmen und auf einer vom AN zu stellen-den Recyclinganlage entsorgen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erfolgt in Teilflächen, zeitlich versetzt entsprechend der Bauabschnitte.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einzeilige Rinne aufnehmen und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236475" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="d0f886dc-cfff-44d0-aec6-9c73fb99fb42">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fläche von Aufwuchs freimachen, in allen Bereichen des Baugeländes, in zusammenhängenden und nicht zusammenhängenden Teilflächen, bestehend aus Hecken, Gestrüpp und Einzelsträuchern,  bis 10 cm Stamm-/Astdurchmesser</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufwuchshöhe bis rd. 5 m,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächen freimachen, einschl. Rodung der Wurzelstöcke, anfallendes Material entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Aufwuchs beseitigen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236476" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="01c6b208-0243-4827-8df0-a36404192448">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausschachtungshindernisse aus bewehrtem Beton aufnehmen und abfahren, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Zerkleinern der Stahlbetonbauwerke und Stahlbetonkonstruktionen auf transportable Größen sowie das Schneiden von Baustahl sind im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse aus bewehrten Beton abbrechen, entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236477" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="7c84b04f-8e5b-4e6b-ad61-e61fe01b0c4d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausschachtungshindernisse aus unbewehrtem Beton aufnehmen und abfahren, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Unter dieser Position werden unbewehrte Betonbauwerke, unbewehrter Fundamentbeton sowie Betonschächte abgerechnet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betonfestigkeit: bis einschl. C 45/55</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Zerkleinern der Betonbauwerke in transportable Stücke ist im EP mit einzurechnen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse aus unbewehrten Beton abbrechen, entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236478" RNoPart="0009">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="e63d5f15-2b41-486a-a1b4-cada642a1199">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausschachtungshindernisse aus  Mauerwerk / Kanalklinker, in verschiedenen Längen und Stärken, im Erdreich abbrechen aufnehmen und abfahren, sonst wie vor beschrieben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Zerkleinern des Mauerwerks auf transportable Größen sowie sämtliche Gebühren mit sind im EP mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hindernisse aus Mauerwerk abbrechen, entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236479" RNoPart="0010">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="be841d18-4a68-48ba-a827-c2d6a1835d00">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorhandener Lichtmasten im baubeeinflussten Bereich, Höhe ca. 8,00 m einschl. Betonfundament freilegen,</span>
                              <span> fachgerecht demontieren</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span>und zur Wiederverwendung geeignet zwischenlagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span>Der Lichtmast ist einschließlich Mast, Ausleger, Leuchtenkopf sowie</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span>Befestigungselementen unbeschädigt auszubauen. Das Betonfundament ist</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span>bis Oberkante zu lösen und aufzunehmen, ohne Entsorgung der Bauteile.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span>Der demontierte Lichtmast ist auf der Baustelle oder an einem vom</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                              <span>Auftraggeber benannten Ort geordnet, standsicher und gegen Beschädigung sowie Witterungseinflüsse geschützt zwischenzulagern.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernisse durch zeitlich und räumlich getrennt zu erbringende Teilleistungen sind in den EP einzurechnen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Abklemmen der Elektrik erfolgt bauseits.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Lichtmasten demontieren und zwischenlagern </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236480" RNoPart="0011">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a9d3624f-75e2-4e4e-af80-468bb9168f24">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Leitungssicherung Stromkabel des Lichtmasts vor Beschädigung während der Bauzeit durch bspw. den Rückbau des Lichtmasts.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,00 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungssicherung Lichtmast</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236481" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Oberflächenwiederherstellung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236482" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="8cce9a25-5db4-409c-be98-36740a73bf37">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>342</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>572</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>34</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1269</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1271</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2627</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3130</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>64</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3131</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3201</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>511</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3722</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7643</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21045</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Mischgutart AC 8 D N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC8DN D 4cm Bindem. 50/70</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236483" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="5f06dd59-c70f-49ca-a5ff-150588016c10">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>338</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>572</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>34</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1269</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1270</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1271</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2641</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3130</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>54</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3131</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3722</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7643</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21045</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Mischgutart AC 22 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 10 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen an Bohrkernen, die Kosten für die Entnahme der Bohrkerne und das Schließen der Bohrlöcher werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">TS Asphalt Bk1,0 AC22TN Bindem. 50/70 D 10cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236484" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0daad7ec-7fc5-4c92-8dad-ada4035c9710">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>331</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1217</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1219</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1226</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2007</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>92</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3131</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3341</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>100</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3408</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3722</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>31</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7643</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8399</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19342</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21045</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22133</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">STS Bk1,0 DPr1 0/32 D 15cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236485" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3bb251fa-a124-4d7c-a039-02a3761327c4">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>7937</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>98</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7848</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7850</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7851</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13280</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entnahme Mischgutprobe, auf besondere Anordnung des AG, im Asphaltbeton, Behältergröße 10 l.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Entnahme Mischgutprobe Asphaltbeton 10l</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236486" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="df794d43-abfe-463c-99cc-3f956661c982">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2026-04</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>330</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1217</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2007</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>87</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3131</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>61</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3341</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>100</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3406</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>100</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8399</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21045</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22133</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 36 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FSS Bk1,0 DPr1 EV2 100MPa 0/32 D 36cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236487" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="ca7c35fa-d8c9-4b54-8c63-39e3415fcd8a">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>6449</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3003</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>80</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>114</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3632</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>375</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3815</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>51</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4042</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7814</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>43</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8474</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8484</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9540</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19935</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19942</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23771</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, zum Trennen, Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe GE (enggestufter Kies), Einbau in Fahrbahn, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Geotextil Gewebe/-Maschenware Überlappungs-B 20cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236488" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>280.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="83fa337f-9a3b-427e-b077-74d2c1241132">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit Gerät.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Planum Verkehrsfläche Abweichung +/- 2 cm EV2 45 MPa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236489" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>70.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d4badbee-0e99-4306-a0cb-1cbe5a823edd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefbordsteine T8/20 gemäß DIN EN 1340, aus Basalt gewaschen als Abschluss der Nebenanlagen, liefern und auf ein Betonfundament C12/15 von 20 cm Stärke und einer Rückenstütze von 15/25 cm, eingeschalt, flucht- und höhengerecht setzen, einschließlich der Kurven sowie Lieferung und Setzen aller notwendigen halben Steine (8/20/50 cm). Die Einzellängen der Bordsteine dürfen 40 cm nicht unterschreiten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Tiefbordsteine T8/20 liefern und setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236490" RNoPart="0009">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e5cf4808-1883-4db4-9bb1-120929b0268d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordsteinpassstück liefern und einbauen, passend zu Tiefbordstein aus Pos. 02.02.0008</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bordsteinpassstück</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236491" RNoPart="0010">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a41ad256-cee2-41cb-a675-3979720c8ed9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einzeilige Rinne aus Betonsteinpflaster, 16/24/14 cm, ungefast, Farbe grau, liefern und gemäß Zeichnung und Anweisung der örtlichen Bauüberwachung flucht- und höhengerecht auf ein Betonbett von 20 cm Stärke C12/15 in Geraden und Bögen gemäß DIN 18501 mit Fuge setzen, einschließlich Lieferung und Setzen von Steinen vom Format 16/16/14 cm im Bereich der Bögen. Querfugen zwischen den Rinnensteinen wie folgt herstellen: Die Fugen sind mit einem Zementmörtel MV = 1:3 zu vergießen und zu verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am gleichen Tag durchzuführen, damit ein einwandfreier Verbund des Mörtels gewährleistet ist.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">einzeilige Rinne 16/24/14 liefern und legen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236492" RNoPart="0011">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="ec0803c9-5942-4911-8447-2bcc9389ba74">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke, aus zwischengelagerten Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, mit Abstandhaltern, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in Gehwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 5 +/-1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand) einschlämmen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich erforderlicher Rand- und Anschlusssteine sowie anpassen der Pflastersteine an die Einfassung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke herstellen aus Betonpflaster Abstandhalter L/B 200/100mm D 80mm Kante abgeschrägt Gehweg Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 5+/-1,5cm Sand 0/2 einschlämmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236493" RNoPart="0012">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b8fcf1e2-c042-4454-a077-342bb09cdd96">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>003</WCtg>
                          <Group>1166</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>202</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3605</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>126</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3890</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>28</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7805</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7806</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7860</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8003</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 2 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4c DIN 18915 (bindig, steinig).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Feinplanum Rasenfläche BG4c</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236494" RNoPart="0013">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>300.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="18c0c937-b8b1-4f3b-936e-582dba8ce194">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>003</WCtg>
                          <Group>1262</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>59</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7756</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7826</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7951</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7952</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7954</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.1.2 Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern, Saatgutmenge 20 g/m2, die Saatgutmischung ist mit Gräsersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.1.2 20g/m2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236495" RNoPart="0014">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="dbd088dc-68bf-4390-8e87-9e5e3fb5f7c2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lichtmast aus Pos. 02.01.0010 aus Zwischenlager aufnehmen und wiedereinbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich der Herstellung eines Betonfundaments aus Beton C25/30,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">innerhalb eines gewellten DN 500-Rohrs mit flexiblem Kabelschutzrohr-Anschluss DN 100 sowie des erforderlichen Erdaushubs.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Anschluss der Elektrik erfolgt bauseits.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Lichtmast aufnehmen und wiedereinbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_17236496" RNoPart="03">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Erdarbeiten </span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Remark ID="GW_17236497">
              <Description ID="df4b33fe-cd88-4029-85f6-80ba33e1e2d7">
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Grundlage und Vertragsgegenstand für die Ausführung der Erdarbeiten ist die DIN 18 300, deren angegliederte DIN Normen, ZTVE-StB 17 und die Baugrundgutachten von Vees &amp; Partner vom 16.08.2019, 23.07.2020 und 31.07.2020, mit allen dazugehörigen Anlagen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Homogenbereiche</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für die Festlegung der Homogenbereiche für Erdarbeiten (DIN 18 300) wird gemäß den Empfehlungen zwischen dem Lösen und dem Wiedereinbau der vorhandenen Böden unterschieden. Detaillierte Angaben zu den Homogenbereichen sind den Kennwertetabellen des o.a. Baugrundgutachtens zu entnehmen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Einteilung der Homogenbereiche</span>
                      </p>
                      <ul style="list-style:disc;">
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 1: Auffüllungen</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2: Talablagerungen/Umlagerungsböden</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 3: Gipskeuper, vollständig verwittert</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 4: Lettenkeuper: stark verwittert</span>
                          </p>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften und Kennwerte sind dem beiliegenden Baugrundgutachten zu entnehmen. Gemäß Baugrundgutachten befindet sich im Baufeld kein Oberboden. Für den Fall, dass dennoch Oberboden angetroffen wird, so ist dieser gem. den allgemein bekannten Vorschriften aufzunehmen und auf Mieten (Bereitstellungsfläche) zu setzen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Verdichtungskontrolle und Nachweise</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der Unternehmer hat eigenverantwortlich für die Durchführung der Verdichtungsprüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung zu sorgen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Vom AG bzw. dessen bevollmächtigter Vertreter (öBü, Baugrundgutachter) angeordnete Verdichtungsprüfungen entbinden den AN nicht von dieser Pflicht. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind ohne besondere Vergütung digital und in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Entsorgung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Sofern nicht anders geregelt, wird die Bodenentsorgung separat vergütet. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kampfmittelfreiheit</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich des Baufeldes besteht ein Verdacht auf Kampfmittel im Untergrund.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die Baumaßnahme ist unter baubegleitender Kampfmittelsondierung durchzuführen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Vorbemerkungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Die nachstehenden Angaben sind bei der Preisermittlung zu beachten und in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat sich vor der Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränagen, Kanälen und dgl. bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern und anhand der ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen Anweisungen in eigener Verantwortung zu informieren. Er hat sich in Kenntnis zu setzen, dass alle relevanten Leitungen vom jeweiligen Netz abgeschaltet bzw. abgetrennt sind. Entsprechende Bescheinigungen über die Spannungsfreiheit sind vor Beginn der Arbeiten bei der Objektüberwachung vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Für das geplante Bauvorhaben wurden Geotechnische Berichte (Baugrund- und Gründungsgutachten) erstellt (Prof. Dr.-Ing. E. Vees und Partner Baugrundinstitut GmbH, Az 18104, 16.08.2019, 23.07.2020, 31.07.2020). Gemäß den genannten Gutachten wird der Untergrund von oben nach unten von folgenden Schichten gebildet: </span>
                      </p>
                      <ul style="list-style:disc;">
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Künstliche Auffüllungen</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Talablagerungen</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schichten des Gipskeupers</span>
                          </p>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten.</span>
                      </p>
                      <ul style="list-style:disc;">
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Die Verbauarbeiten müssen von einem fachkundigen Ingenieur geleitet und beaufsichtigt werden. Während aller Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle muss ein deutsch sprechender Vertreter des AN anwesend sein, der bevollmächtigt ist, Anordnungen der Bauleitung entgegen zu nehmen und weisungsberechtigt die erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann. Er nimmt an den Bauleiterbesprechungen teil. Die Fachbauleiter-Anzeigen sind bei der Bauleitung vor Arbeitsaufnahme einzureichen.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung von Spezialtiefbauarbeiten gelten die entsprechenden DIN-Vorschriften, bautechnischen zulassungen etc.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich des Baufeldes besteht ein Verdacht auf Kampfmittel im Untergrund. Die Bauarbeiten müssen deshalb im Hinblick auf Kampfmittel begleitet werden.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Dem Auftragnehmer werden die Hauptachsen auf der Baustelle eingemessen und ein Höhenpunkt angegeben. Weitergehende Vermessungs- und Absteckarbeiten, die zur Durchführung der Verbau- und Bohrarbeiten nötig sind, müssen vom Auftragnehmer erledigt werden. Die Abnahme des Schnurgerüstes erfolgt durch Beauftragte des Auftraggebers.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Wahl der Geräte u. der von ihnen ausgehenden Emissionen hat der Auftragnehmer die neuesten technischen Vorschriften und Auflagen bzgl. zulässiger Emissionen zu beachten. Er hat sich ferner mit dem Auftraggeber abzustimmen, ob darüber hinaus von dessen Seite weitergehende Forderungen (z.B. die Ausführung von Arbeiten nur zu bestimmten Tageszeiten) bestehen.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Beim Antreffen ungünstiger und nicht vorauszusehender Bodenverhältnisse oder sonstiger Vorkommnisse ist die Bauüberwachung zu informieren und nach deren Anweisung zu verfahren.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche nach den DIN-Vorschriften und Zulassungen erforderlichen Prüfungen hinsichtlich der Materialgüte und der Tragfähigkeit sind durchzuführen. Die Ergebnisse sind unmittelbar der Bauleitung zu übergeben. Sofern es sich um keine Leistungspositionen handelt, sind die Kosten in die Einheitspreise mit einzurechnen.</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der gesamten Baumaßnahme ohne Rücksicht auf Lohn- und Materialpreiserhöhungen. Die Leistungen sind so zu kalkulieren, dass auch kurzfristige Massenüber- bzw. -unterschreitungen nicht zu Veränderungen der Einheitspreise führen. Davon ausgenommen sind die Positionen, die unter die Preisgleitklausel fallen</span>
                          </p>
                        </li>
                        <li>
                          <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stillstand der Arbeiten, der nicht vom Auftraggeber zu verantworten ist, wird nicht besonders vergütet.</span>
                          </p>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:justify;" />
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Maßnahmen gegen schädliche Witterungseinflüsse</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="background:#FFFFFF;">Zum Schutz gegen schädliche Witterungseinflüsse aller Art sind, jahreszeitlich unabhängig, für die Durchführung und Sicherung aller eigenen Leistungen entsprechende Vorkehrungen zu treffen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">VORBEMERKUNGEN Erd- und Verbauarbeiten</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="GW_17236498" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kampfmitteluntersuchung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236499" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="bb1714c1-49ff-4ec8-a38c-c3a8b24dfe00">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">An – und Abmelden der Räumstelle bei Behörden BaWü</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">An – und Abmelden der Räumstelle bei Behörden BaWü</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236500" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="5089ad70-543e-4204-bb2b-2962db34fb0c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Berichtsführung Kampfmittel</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Berichtsführung Kampfmittel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_17236501">
                    <Description ID="ae50923c-0652-4a67-b733-99d87e121ccf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Je zusammenhängender Einsatz. Unterbrechung durch Feiertage innerhalb der Woche gelten nicht als Unterbrechung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Unterbrechung durch Wochenenden bei sofortiger Wiederaufnahme der Arbeiten in Folgewoche: 50 % des Rüstsatzes</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Basis 40 h / Woche, einzeltägliche Mehr– oder Minderleistungen werden innerhalb der Woche gegeneinander verrechnet!</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bagger im Tagebaueinsatz bauseits und </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">sicherheitstechnische Begleitung</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> mit vorauseilender Sondierung MS, wo möglich. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bagger bauseits, Baggerschaufel mit Schneide ausstatten, keine Schaufelzähne.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bagger gemäß DGUV 201_027.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Karten zur bearbeiteten Fläche werden arbeitstäglich bauseits als .pdf, per Mail dem Büro IfVS und in Papierform dem begleitenden Kollegen als Grundlage für Bericht zur Verfügung gestellt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Visuelle Kontrolle bei Erdarbeiten, wo technisch möglich: Sohlensondierung nur bei störfeldfreier Sohle. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Freigabe des Aushubmateriales nur, wenn Aushubmaterial lagenweise max. 0,2 m </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">ausgebracht</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> / ausgeklappert wird und schichtweise sondiert wird. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:8pt;line-height:116%;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Räumziel </span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abwurfmunition .30 lbs und größer</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Ein – und Abrüsten Personal, Sonde passiv und MS Metallsuchgerät</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236502" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>Wo</QU>
                    <Description ID="475ce6e1-e756-4d3f-a774-3e4c46a0eca8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitstechnische Begleitung je Woche oder je angebrochener Woche pro Person</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitstechnische Begleitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236503" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="a7b5c22f-1319-422b-8eb7-5d2a169995ea">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tagessatz bis 8 h prod. Arbeitszeit Munitionsfachkraft mit § 20 je erdeingreifender Maschine</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Tagessatz bis 8 h prod. Arbeitszeit Munitionsfachkraft mit § 20</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236504" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="2e5369f0-5550-437b-b5eb-2c1bacdad69d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung Bagger Tieflöffel, Sonde passiv, usw.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung je zusammenhängendem Einsatz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung KM</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236505" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="bf382b9e-0824-4710-b63d-96e5891feecb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baggereinsatz samt Baggerführer, TF § 20 und Helfer</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baggereinsatz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236506" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="80978e2e-c030-462e-ad9e-1c9588599c0e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auf Zwischenlagerfläche in max. 0,20 m hohen, ausgebreiteten Lagen manuell per MS-Gerät absuchen, Kontakte manuell bergen und sichern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungsgrundlage: 8 h/d pro Person</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Material absuchen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236507" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Verbauarbeiten </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236508">
                    <Description ID="ee74f322-a73b-4309-87f8-149256e678b5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Hinweise</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den nachfolgend beschriebenen Positionen ist die Erstellung der Baugruben- und Rohrgrabensicherungen als Systemverbau ausgeschrieben. Für die Grundwasserfreiheit innerhalb der Baugruben ist mittels offener Wasserhaltungen Sorge zu tragen. Aufgrund der geringen Tiefenlage ist nur mit Wasser zu rechnen, welches im Zuge der Tagwasserhaltung beseitigt werden kann. Hierfür erfolgt keine separate Abrechnung (Nebenleistung). </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich ist für Rohrgräben ein Systemverbau als Platten- und Gleitschienenverbau möglich. Im Bodengutachten wird auf die plastischen Bodeneigenschaften hingewiesen, die Einbringhilfen für die Herstellung des Verbaus erfordern. Die Art der Einbringhilfe ist durch den AN frei zu wählen. Die Einbringhilfe wird als Zulage vergütet. Der Sachverhalt ist vom AN bei der Wahl der Verbauelemente und beim Ein- und Ausbau der Verbauelemente zu berücksichtigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die Ausführungsgrundlage aus VOB/C - DIN 18303, 18304 und DIN 18309 unter Berücksichtigung der im Bodengutachten dargestellten Untergrundverhältnisse. Bei Kanalverlegung in einem offenen Rohrgraben ist bei der Planung für die Ausbildung und Herstellung des Rohrgrabens und des Grabenverbaus die DIN 1610 und die DIN 4124 in der jeweils gültigen Fassung ebenfalls zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung des Erddruckes zur Bemessung der Verbauwände sind die Angaben der EAB (Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben") in jeweils gültiger Fassung zu beachten. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Insbesondere sind auch die auftretenden Belastungen aus Baustellen- und Straßenverkehr zu berücksichtigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gurtungen und Aussteifungen sind so zu planen, dass keine Durchdringungen oder Abstützungen gegen die geplanten Bauwerke erfolgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Rückbau des Verbaus ist darauf zu achten, dass durch die Verdichtung des Verfüllbodens eine Verbindung mit dem gewachsenen Boden der Baugruben- und Rohrgrabenwand entsteht. Dies wird erreicht, wenn der Verbau vor dem Verdichten der jeweiligen Bodenschicht gezogen wird. Wenn in bestimmten Situationen ein nachträglicher Rückbau des Verbaus nicht vermeidbar ist, sind geeignete Verfahren zum Verfüllen der Hohlräume anzuwenden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Baugruben- oder Rohrgrabenverbau ist in Übereinstimmung mit der statischen Berechnung der Rohrleitung so zu entfernen, dass die Rohrleitung weder beschädigt noch ihre Lage verändert wird. Das nachträgliche Ziehen eines senkrechten Verbaus ist im statischen Nachweis der Rohrleitungen zu berücksichtigen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sollten in den Planunterlagen Verbauachsen dargestellt sein, sind diese lediglich eine nachrichtliche Darstellung.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abrechnungshinweise</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung des Baugruben- und Grabenverbaus erfolgt nach DIN 18303, Pkt. 5.1 (Sichtfläche), wobei 10 cm über Gelände OK die obere Begrenzung des Verbaus darstellt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgeschrieben ist, sind folgende Leistungen in die Einheitspreise der Verbaupositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Umlaufende Absturzsicherungen nach den einschlägigen UVV Bestimmungen, als Holz- oder Stahlgeländer, Höhe mind. 1,10 m , einschl. verschließbare Durchgänge im Einstiegsbereich. </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Einbau, Vorhaltung und Rückbau sämtlicher erforderlicher Aussteifungen, Eckverbindungen etc. einschl. Umbau von Aussteifungen in Abhängigkeit vom Baufortschritt. </span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sofern kein Normverbau nach DIN 4124 zur Ausführung kommt, hat der AN rechtzeitig, </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">mindestens aber 2 Wochen vor Baubeginn</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> eine geprüfte statische Berechnung für den gewählten Verbau nach den zu erwartenden Belastungen in ungünstigster Stellung mit zugehöriger Ausführungsskizze aufzustellen und dem AG in </span>
                              <span style="font-style:italic;background:#FFFFFF;">2-facher Ausfertigung</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> zu überreichen. Bei der Aufstellung der Standsicherheitsnachweise ist aufgrund der örtlichen Lage zu untersuchen, ob die Baugruben im Lastabtragungsbereich angrenzender Bauwerke und Verkehrsanlagen liegen. Verkehrslasten für die zum Einsatz kommenden Geräte und Baufahrzeuge sind zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für die Prüfung der Tragwerksplanung durch den AG ist eine Dauer von zwei Wochen einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise Verbauarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236509" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="3e7d3d4c-58ac-4221-bbf1-89751ba1379d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Quer und längs verlaufende Ver- und Entsorgungsleitungen (Gas, (Schmutz-/ Misch-/ Frisch-)Wasser, Strom, Telekommunikation, auch im Leerrohr) bis DN 300 erdverlegt, sichern einschl. erforderlicher Querverbau, Erschwernisse und Behinderungen bei allen Arbeiten, Wiederherstellung der Versorgungstrasse gem. den Angaben des Betreibers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 2,50 m.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung zur Freilegung der Leitung sind mit einzukalkulieren. Die Leitung sind gegen Temperatureinwirkungen zu schützen. Die evtl. vorhandene Isolierung der Rohre darf nicht beschädigt werden und es müssen entsprechende Auflager gewählt werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verfüllung der Rohrgräben und Baugruben unter ständiger Verdichtung ist die Leitung von Hand zu unterstopfen. Die Leitung ist mit Sand (10 cm unter und 30 cm über dem Rohr / Kabel) zu ummanteln. Die Sandlieferung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Evtl. vorhandene Kabelkanalformsteine (ca. 30/15 cm) entfernen, im Baustellenbereich lagern und nach Angaben des Versorgers nach Beendigung der Arbeiten wieder einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird bei quer zum Rohrgraben verlaufende Leitungen die Länge zwischen den Verbauachsen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird bei längs zum Rohrgraben verlaufende Leitungen die tatsächliche Länge des Grabens.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Leitungssicherung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236510" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>180.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f51ecfa3-fe65-47e2-9d25-2c831742eae7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschütterungsarmer Verbau der Rohrgräben (Sammelrohrgräben) nach Wahl des AN , jedoch ohne Rückverankerungen, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen fachgerecht und nach den derzeit geltenden UVV, der DIN 18303, DIN 4124 bzw. DIN EN 1610 herstellen, falls erforderlich umsteifen, und nach Nutzungsende wieder ausbauen, einschl. An- u. Abtransport, Gestellung und Vorhaltung aller hierfür erforderlichen Materialien, Geräte und Maschinen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abwinklungen im Leitungsverlauf sind in diese Position einzukalkulieren. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernisse aus längs verlaufenden und querenden Leitungen, die gesichert oder unterfahren werden, werden nach separater Positionen vergütet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Verwendung von Verbauelementen ist die hohlraumfreie und kraftschlüssige Verfüllung zwischen Außenkante Verbau und anstehenden Boden z. B. mit Sand 0 bis 5 mm einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Einschlagen des Verbaus z. B. mit dem Baggerlöffel o. ä. sowie das Rammen mit Vibrationsgeräten ist nicht zulässig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vor dem Einbau ist bei Verwendung eines Normverbaus eine prüffähige statische Berechnung vorzulegen, andernfalls ist eine geprüfte statische Berechnung einzureichen. Die Statik/Prüfstatik ist in diese Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Wahl des Verbaus sind das beiliegende Baugrundgutachten sowie die querenden und parallel verlaufenden Bestandsleitungen (Kanäle und Versorgungsleitungen) gem. Planvorgabe zu berücksichtigen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Rohrgraben, Tiefe bis 2,50 m, lichte Breite 1,50 - 2,50 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236511" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236510" />
                    <Qty>580.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="157979b7-f69a-45cf-a1ce-2a2111274672">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für gemeinsame Rohrleitungsgräben östlich </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Rohrgraben, Tiefe bis 2,50 m, lichte Breite &gt;2,50 - 5,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236512" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236510" />
                    <Qty>110.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="0577d3a6-ae88-4003-a1af-87208f50673e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrgräben westlich (Straßenquerungen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Rohrgraben, Tiefe bis 3,0  m, lichte Breite &gt;2,50 - 5,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236513" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236510" />
                    <Qty>60.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="33c6a5ec-32c6-4a7b-818c-d5fac8d27a58">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Rohrgräben Übergabestation Mittelspannung </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verbau für Rohrgraben, Tiefe bis 2,0  m, lichte Breite &gt;2,50 - 5,00 m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236514" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="8e2409cb-a9dc-4470-af14-7582dbdebfda">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stirnverbau für Grabenverbau DIN EN 1610 und DIN 4124, Höhe Verbau über 1,25 bis 2,0 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen über 1,5 bis 2,5 m herstellen und wieder rückbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stirnverbau Grabenverbaugerät H 1,25-2,0m Sohlen-B 1,5-2,5 m herstellen rückbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236515" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="843a1cd9-9e30-4894-b606-f8d102af1e37">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stirnverbau für Grabenverbau DIN EN 1610 und DIN 4124, Höhe Verbau &gt;2,0 m bis 3,0 m, Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen bis 5,0 m herstellen und wieder rückbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stirnverbau Grabenverbaugerät H bis 3,0m Sohlen-B bis 5 m herstellen rückbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236516" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Aushubarbeiten </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236517">
                    <Description ID="251446a3-c589-4666-b9a3-1b48e8414e87">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Technische Hinweise</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verdichtungskontrolle und Nachweise: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Unternehmer hat eigenverantwortlich für die Durchführung der Verdichtungsprüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung zu sorgen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Von der BL angeordnete Verdichtungsprüfungen entbinden den AN nicht von dieser Pflicht. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind der BL ohne besondere Vergütung digital und in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:5pt;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Sicherung vorhandener Versorgungsleitungen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer hat bei der Ermittlung der Einheitspreise für die Sicherung der in den Baugruben und Rohrgräben vorgefundenen Versorgungsleitungen Folgendes zu berücksichtigen und einzurechnen: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Das Freilegen der in der Baugrube angetroffenen Versorgungsleitungen wie Kabel, Kabelpakete, Kabelschächte, Rohrleitungen aller Art usw. einschließlich dem Aufnehmen und Beseitigen der Kabelabdecksteine, der Kabelformsteine, der Kabelschutzrohre, der Rohrleitungsschutzrohre usw.; </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Beim Bau freigelegte oder berührte Wasser-, Gas-, Kanal- und elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen müssen sorgfältig und betriebssicher geschützt, freigelegte Leitungen unterfangen oder aufgehängt werden. </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, insbesondere bei unbekannter Lage der Kabel und sonstiger Leitungen, bei den Ausschachtungsarbeiten mit der notwendigen Sorgfalt und Umsicht vorzugehen. Die Bestimmungen der jeweiligen Versorgungsunternehmen (z.B. Kabelschutzanweisungen) sind besonders zu beachten</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Das Aufnehmen, Aufhängen, Auflagern und Sichern der Versorgungsleitungen nach den Anweisungen der Leitungsträger oder des Auftraggebers auf bzw. an den Leitungsbrücken und Leitungspritschen;</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Das Verlegen, Einsanden und Abdecken der Versorgungsleitungen bei der Rückverfüllung der Baugrube nach den Anweisungen der Leitungsträger oder des Auftraggebers einschließlich der Lieferung der Kabelabdecksteine, der Kabelformsteine, der Kabelschutzrohre, der Rohrleitungsschutzrohre und des steinfreien Sandes zum Einsanden der Versorgungsleitungen;</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Das Herstellen der Leitungsbrücken und Leitungspritschen auch in verschiedenen Ebenen innerhalb der Baugrube einschließlich dem Herstellen der hierfür erforderlichen Aufhängevorrichtungen wie Konsolen, Brückenträger usw. und deren Verankerung an dem Baugrubenverbau sowie der Ausbau und die Beseitigung der Leitungsbrücken und Leitungspritschen einschließlich der Aufhängevorrichtung bei der Rückverfüllung der Baugrube und beim Ausbau des Baugrubenverbaus.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat bei der Durchführung der Kanalbauarbeiten sicherzustellen, dass alle angetroffenen Versorgungsleitungen gemäß den Auflagen und Bedingungen der Leitungsbetreiber ordnungsgemäß gesichert und sachgemäß abgefangen werden.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN muss das zuständige Betriebsunternehmen und den Auftraggeber von jeder Beschädigung vorhandener Leitungen oder Kabel sofort verständigen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gebündelte Leitungen werden als eine Einheit betrachtet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die durch Beschädigung von Versorgungsleitungen entstehenden Kosten hat der AN zu ersetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:5pt;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Leitungsgräben </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Herstellung der Leitungsgräben durch den AN, die durch Grabenbreite und Grabentiefe definiert sind, beinhaltet folgende Leistungen:</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Erdaushub mit Gerät bzw. Handschachtung beim Freilegen der Versorgungsleitungen, Bodenabtransport / -entsorgung und Befestigung </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Erforderlicher Verbau der Rohrgräben nach DIN EN 1610 und DIN 4124 entsprechend der Grabentiefe nach Wahl des AN </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Das Freimachen von Oberflächenbefestigungen wird über die entsprechenden  LV-Positionen gesondert vergütet.</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Bei Straßenquerungen / Verlegung im Straßenbereich ist darauf zu achten, dass immer eine Fahrbahn für die Überfahrt über den Rohrgraben zur Aufrechterhaltung des Kläranlagenverkehrs zu gewährleisten</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Kalkulationshinweise für die Aushubarbeiten</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sofern nicht anders geregelt, sind alle nachfolgend beschriebenen Anforderungen in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Aushub-Positionen sind grundsätzlich für das Lösen in den Baugruben und Rohrgräben aller Art, das Aufnehmen vom Löseort, die Separierung nach Einbauklasse gemäß EBV sowie nach Deponieklassen einzukalkulieren. Hierbei können nach örtlichen Gegebenheiten und Beschaffenheit des Bodens das Aushubmaterial seitlich gelagert und als Ausfüllung wiedereingebaut werden. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sofern sich örtlich keine Lagermöglichkeiten ergeben sind die Aushubmassen zu laden und zur zentralen Bereistellungsfläche zu transportieren, abzuladen und auf Haufwerken (bis 250 m³) zwischenzulagern. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Bereitstellungsfläche für den Aushub ist die außerhalb des Betriebsgeländes ausgewiesene Fläche Bereitstellungsfläche 2 (Zufahrt über öffentliche Straßen) zu nutzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es erfolgt eine Beprobung durch den Baugrundgutachter des AG. Dieser entscheidet über den Wiedereinbau oder den Entsorgungsweg. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat auf Anweisung des AG (Ergebnisse der Deklarationsanalyse) für eine gesetzeskonforme Verwertung, Deponierung, Entsorgung zu sorgen. Die Entsorgungskosten werden nach Wiegescheinen abgerechnet. Daneben kann der AG auch bestimmen, dass der Aushub zu einer von ihm angegebenen Verwertungsstelle transportiert und abgeladen wird. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">In den Aushub Positionen werden die Gesamttiefen bis zur jeweiligen Baugrubensohle angegeben. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Erschwernisse für die Förderung des Aushubmaterials aus den verbauten Baugruben und Gräben heraus, Einschränkungen aus der Bauwasserhaltung mit Ableitungen des Restwassers, der Maschinentransport in die und aus der Baugrube heraus sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird der Bodenaushub ab Geländeoberkante bzw. UK Oberflächenaufbruch bis OK Gründungssohle. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Es ist in Bauzwischenzuständen durch Wasserhaltungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass sich Niederschlagswasser nicht innerhalb von Baugruben bzw. auf freigelegten Flächen aufstaut und zu Aufweichungen des Bodens führt. Insbesondere vor Arbeitsunterbrechungen (Wochenende) und/oder vor zu erwartenden Niederschlagsereignissen sind gedem Erreichen des jeweiligen Endaushubniveaus sofort geschützt werden (Einbau einer Arbeitsebene). </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenmieten dürfen nicht in abflusslosen Mulden angelegt werden. Sofern eine Bereitstellung erforderlich wird, ist diese getrennt nach Qualitäten vorzunehmen – </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">siehe oben</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">. Oberboden, Anschüttungen mit gleicher stofflicher Zusammensetzung und umwelttechnischer Einstufung etc. sind gesondert zwischenzulagern.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wasserhaltungsarbeiten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die bedarfsgerechte Trockenhaltung von Baugruben, Leitungsgräben und Baufeldern gegen Niederschlagswasser sowie Abdämmung gegen Oberflächenwasser ist als Nebenleistung einzukalkulieren. Im Zuge der Tag-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">wasserhaltung ist das mögliches Sicker- oder Schichtenwasser aller Art abzuleiten. Die Ableitung von Tages-, Sicker-, Oberflächen- und Schichtenwasser aller Art wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheits-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">preise einzurechnen. Hierein fällt jeglicher erforderliche Aufwand, einschl. etwa erforderlicher Erdarbeiten und Materiallieferungen für geeignetes Oberflächengefälle, Dränagen, Pumpensümpfe, etc. sowie dafür erforderli-</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">che maschinentechnische Einrichtungen wie z.B. Pumpen und deren Steuerungselemente, sowie die Heranführung und der Verbrauch von erforderlicher Energie. Die Festlegung der Einleitstelle erfolgt innerhalb des Baufelds in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung. Der Grundwasserstand ist aufgrund der Erfahrung der aktuell laufenden Baumaßnahme bei 422,00 mNN zu erwarten und liegt somit &gt; 100 cm unterhalb der vorgesehenen Rohrgrabensohlen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen Erdarbeiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236518" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="5f93ee39-966d-43c1-bbf7-70772484a9d8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Schürfgrube, unverbaut, zur Bodenbeprobung, ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, seitlich lagern und nach erfolgter Bodenbeprobung durch den Gutachters des AGs wieder verfüllen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-bottom:6pt;line-height:105%;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite bis 1,5 m, Länge bis 2 m, Aushubtiefe bis 2,5 m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Schürfgrube T = 2,5 m lösen, seitlich lagern, wiederverfüllen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236519" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="53552959-b552-4d01-ae24-b57232bedaa3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung in Böden des Homogenbereiches A im Bereich vorhandener Kabel und Leitungen, als Zulage zum Bodenaushub.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vergütet wird der Bereich bis 0,50 m Abstand umlaufend vom Aussendurchmesser der freizulegenden Leitung. Rohrleitungen bis einschl. 400 mm Aussendurchmesser werden übermessen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Zulageposition kommt nur bei in Betrieb befindlichen und zu schützenden / zu erhaltenden Kabel- und Leitungstrassen zum tragen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Handschachtung im Bereich vorhandener Leitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236520" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>760.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="fde166e4-9362-4f74-b13d-0f40ab349e29">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grasnarbe des abzuräumenden Oberbodens, auf ebenen und geneigten Flächen, zerkleinern, abräumen, aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden und durch AN verwerten. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grasnarbe zerkleinern abräumen aufnehmen fördern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236521" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="0abb44a1-ef42-4480-8130-da06b3f8e083">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden mit oberbodenartigem Charakter abtragen, flächiger Aushub, Bodenaushub nach DIN 18320, Oberboden, nicht gewachsen, mit Anteilen an humosen Schluffen (Anschüttungen) mit oberbodenartigem Charakter, einschl. Grasnarbe mit Wurzelwerk durchsetzt an ebenen und geböschten Flächen profilgerecht lösen, aufnehmen und laden.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtstärke ca. 10 cm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Aushubmaterialien sind getrennt nach Einbauklassen zu laden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Die Entsorgung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden mit oberbodenartigem Charakter abtragen, flächiger Aushub</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236522" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="7e59f859-d12a-448b-b89e-d688a44e0657">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geladenen Oberboden im Baufeld transportieren und auf zugewiesenen Flächen in messbaren Mieten aufsetzen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Förderweg bis 1,5 km </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Entsorgung des überschüssigen Oberbodens wird separat vergütet. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden transp. und in Mieten aufsetzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236523" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>460.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="b12e6233-10e0-484b-abe4-d62570ccac51">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenaushub und Herstellung von geböschten Rohrgräben nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DIN 18300 für die Rohrleitungs- und Kabeltrassen profilgerecht und entsprechend der geologischen Schichtfolge lösen, aufnehmen und laden. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Herstellung eines verdichteten profilgerechten Planums entsprechend dem vorgegebenen Gefälle für die Verlegung von Rohrleitungen gemäß DIN EN 1610 ist in diese Position einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefen: 1,25- 2,0 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubbreiten: 0,75-5,0 m </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Böschungswinkel: 40° (gem. Baugrundgutachten)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernisse durch Separierung unterschiedlicher Bodenmaterialien sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Boden ist lagenweise in Stärken bis max. 50 cm auszuheben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungsort: In allen Bereichen, in denen Platz für einen geböschten Rohrgraben (nicht verbaut) möglich sind. </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laden erfolgt in nachfolgenden Positionen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenaushub für Kabel- und Rohrleitungsbau, geböscht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236524" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1220.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="32d127e6-eb8a-477b-bcdb-7ce06b172d7f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenaushub für die Gräben der Medientrasse, Aushub bis 3 m unter UK Oberboden oder Oberflächenaufbruch</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">GOK		i.M. rd. 425,0 mNN</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geometrie:		innerhalb Grabenverbau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe:		bis 3 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;tab-stops:20mm 40mm;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Breite:		von 1,0 bis 5,0 m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Boden:</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereiche 1, 2, 3</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;margin-top:2pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baugrubensohle nach DIN EN 1610 profilgerecht abzugleichen und verdichten, gefordert wird DPr &gt; 95 %.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erschwernisse durch vorh. Verbau / Verbauaussteifungen sowie Separierung unterschiedlicher Bodenmaterialien sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenaushub gemäß Vorbemerkungen lösen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Laden erfolgt in nachfolgenden Positionen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenaushub für Kabel- und Rohrleitungsbau, verbaut</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236525" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>500.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="3e0d71da-93a0-4945-bf16-a47c25bdc3b6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grabenaushub, der für den Wiedereinbau geeignet ist und sofern die örtlichen Randbedingungen dies zulassen seitlich lagern (nicht laden).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grabenaushub seitl. lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236526" RNoPart="0009">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1100.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="83afb986-8de5-4b36-a230-293ad8be4e10">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden dessen Entsorgungsweges (Verwertung/Beseitigung) auf Vorgabe des AG einer weiteren Untersuchung bedarf oder örtliche Randbedingungen dies notwendig machen, laden und zu der nahegelegenen Bereitstellungsfläche des AG verfahren und als Haufwerke (max. 250 m³) fachgerecht zur nachträglichen geotechnischen Untersuchung aufsetzen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">einfache Transportentfernung bis ca. 1500m</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mengenermittlung nach Aufmaß an Entnahmestelle</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abfuhr und Entsorgung erfolgt über eine separate Position/Hinweis.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden für weitere Bodenuntersuchungen auf Bereitstellungsfläche lagern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236527" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Entsorgung </span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236528">
                    <Description ID="282b4dff-69b2-4861-aa5f-52afe07e054b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verwertung und Entsorgung erfolgt auf Anweisung des AG bzw. des Baugrundgutachters gemäß der Deklarationsanalyse der Haufwerke des Überschussmaterials. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sofern in den Positionen nicht ausdrücklich anders ausgeschrieben, bedeutet Entsorgen und Beseitigen, dass die betreffenden Stoffe, Materialien und Gegenstände aufzuladen, von der Baustelle zu entfernen und unter Beachtung des Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesabfallgesetz Baden-Württemberg der stofflichen Verwertung zuzuführen oder zu deponieren sind. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Transportkosten zur Verwertungsanlage und Gebühren der Verwertung bzw. Entsorgungsgebühren werden auf Nachweis vergütet. Deponie oder Verwertungsanlage werden in Eigenverantwortung durch den AN gewählt. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <ol style="list-style:decimal;">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat verbindlich nachzuweisen, dass er zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach §52 KrW/AbfG ist bzw. sich eines Nachunternehmers mit gleicher Qualität bedient. Die Entsorgungswege sind bis 10 Tage vor Baubeginn dem AG nachzuweisen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ol>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <ol style="list-style:decimal;" start="2">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Die Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) erfolgt bei nicht gefährlichen Abfällen mit einem vorher festzulegenden Begleitscheinverfahren oder bei gefährlichen Abfällen mittels elektronischer Nachweisführung. Grundlagen für die Abrechnung und Nachweise für die ordnungsgemäße Verbringung auf Deponien bzw. Entsorgungsanlagen sind chronologische aufgeführte Wiegescheine, Begleit- und Übernahmescheine /Annahmeerklärungen.</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ol>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <ol style="list-style:decimal;" start="3">
                              <li>
                                <p style="text-align:justify;text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufwand für die notwendigen Entsorgungsanträge, Entsorgungsnachweise, Begleitpapiere, Transportgenehmigungen, Wiegescheine usw. ist in die Einheitspreise der Entsorgungspositionen einzurechnen, ebenso die Wartezeiten (ca. 14 Tage) für die Probenahme und die Dauer der Analytik des Materials. Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Massen basieren auf einer groben Schätzung anhand geologischer Erkundungen. </span>
                                </p>
                              </li>
                            </ol>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Mengenermittlung für die Abrechnung der Entsorgungsleistung von mineralischen und nicht mineralischen Abfällen erfolgt anhand der Begleitscheine, Annahmeerklärung, Wiegescheine etc.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">HINWEIS Entsorgung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_17236529">
                    <Description ID="0a1ac863-9ba3-487b-905e-f2d06a9fee8a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;margin-right:17pt;">
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Abrechnungshinweise:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zu entsorgende Stoffe werden – sofern es sich um Auffüllmaterial und Bauschutt handelt –  zwischengelagert und separiert. Das Bereitstellungslager wird vom AG gestellt. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nach der Separation und Klassifizierung wird der Aushub entsprechend der Klasse und Art nach Positionen zur Verwertungsstelle gefahren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat für eine gesetzeskonforme Verwertung, Deponierung und Entsorgung zu sorgen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Verwertungskosten werden entsprechend der Positionen abgerechnet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Daneben kann der AG auch bestimmen, dass der Aushub zu einer von ihm angegebenen Verwertungsstelle transportiert und abgeladen wird (reine Transportposition), d.h.: die reine Abfuhrposition wird nur dann abgerechnet, wenn der AG den Einbau- bzw. Verwertungsort vorgibt. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnungshinweis zu entsorgenden Stoffen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236530" RNoPart="05">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Bodeneinbau</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236531">
                    <Description ID="193d3a75-b1c4-49d2-9ab5-cecad52f6a64">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leitungsgräben</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Leitungszone der Druckrohrleitungen ist mit vom AN zu lieferndem Feinsand 0/2 mm zu verfüllen (15 cm als Bettung und mindestens 30 cm als Überdeckung). Für die Kabelleerrohrpakete gilt ca. 10 cm als Bettung und 10 cm als Überdeckung</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bis Gelände- bzw. Straßenoberkante sind Leitungsgräben mit zu verdichtungsfähigem Material zu verfüllen und zu verdichten (Dpr.= 95 %)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Hinweise Bodeneinbau</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236532" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>155.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="39af8e00-f658-41e2-ae3e-6611410c91ce">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kies-Sand-Gemisch, industriell hergestellte Gesteinskörnungen TL Gestein, Körnung 0/16, liefern, für Auflager von Rohrleitungen und Kabeln im Graben nach DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für Abwasserkanäle, mit Verbau, Schichtdicke bis 20 cm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kies-Sand-Gemisch Grabenauflager einbauen verdichten D 10-15cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236533" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>765.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="8d8dd3be-4afa-43e0-a130-7b58a7529dc4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Steinfreier Sand 2/3 zur Ummantelung und Einbettung aller Druckrohrleitungen, Kabelschutzrohre und 20kV / EMSR- Kabel, alle Durchmesser DN 40 bis DN/DA 250 frei Verwendungsstelle liefern sowie als Verfüllboden in die Leitungszone der geböschten oder verbauten Rohrgräben profilgerecht einbauen und gemäß DIN EN 1610 fachgerecht verdichten. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sand 2/3 mm f. Rohrummantelung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236534" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>570.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="9c4ba4c1-cf18-4266-8ed0-5cc998af55f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubboden auf Bodenzwischenlager gelagert, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufladen, transportieren, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mittlerer Transportweg bis 1500 m,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden zur Wiederverfüllung der Rohrleitungsgräben </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">über Rohrleitungszone </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lagenweise einbauen und verdichten. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schichtdicke über 20 bis 30 cm, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">alle Einbauhöhen bis 2,5 m.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden in Rohrleitungsgräben einbauen, verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236535" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="c910cae8-91df-456b-9c4c-a70f4d1be176">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Engstellen (Gräben und Baugruben) profilgerecht verfüllen, mit Behinderung durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel o. ä., Schichtdicke über 20 bis 25 cm, Grundkonsistenz fließfähig, Wiederaushubfähigkeit leicht, Druckfestigkeit bis 0,3 N/mm2 nach 28 Tagen, gütegesichert, Nachweis der Eignung durch Vorlage eines Prüfzeugnisses, liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flüssigboden für Engstellen liefern und verfüllen D 20-25cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236536" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>80.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="c8774195-555f-4a13-9e85-c8d5b43b78e5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden, seitlich gelagert, profilgerecht auftragen, Auftragsdicke bis 10 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden auftragen </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236537" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3cc8891e-18ea-489f-8fef-4f646ad4d384">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Plattendruckversuche gemäß ZTVE-StB und DIN 18134</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">als statischer Plattendruckversuch, Druckplatte 300 mm </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">zur Feststellung des Verdichtungsgrades / Tragfähigkeit, einschließlich Gestellung des Gegengewichtes und Dokumentation der Versuche,  als zusätzliche Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG, durch eine staatlich anerkannte Materialprüfanstalt ausführen lassen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung auf Erdplanum und Tragschichten, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ergebnisse 3-fach protokollieren und der BL übergeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wird festgestellt, dass die Verdichtung nicht ausreicht, muss neu verdichtet und der Versuch so oft wiederholt werden, bis nachgewiesen wird, dass die Verdichtung ausreicht. Die Kosten für die Wiederholungen werden nicht vergütet.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Abnahme der einzelnen Oberbauschichten erfolgt nur wenn die geforderte Verdichtung nachgewiesen ist.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die gem. ZTVE im Rahmen der Eigenüberwachung des AN vorgeschriebenen Verdichtungsnachweise werden nicht über diese Position vergütet sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Plattendruckversuche auf Anweisung AG</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236538" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a7842e75-d726-44e2-b8b5-0fe6bd2f902b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rammsondierung im Bereich der Grabenverfüllung zur Feststellung der erreichten Verdichtung, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als mittelschwere Rammsondierung als zusätzliche Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG, durch eine staatlich anerkannte Materialprüfanstalt ausführen lassen. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ergebnisse 3-fach protokollieren und der BL übergeben.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Diese Position kommt nur zur Auszahlung, wenn eine ausreichende Verdichtung nachgewiesen wird.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die gem. ZTVE im Rahmen der Eigenüberwachung des AN vorgeschriebenen Verdichtungsnachweise werden nicht über diese Position vergütet sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rammsondierungen auf Anweisung AG</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_17236539" RNoPart="04">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrverlegearbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_17236540" RNoPart="01">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohrleitungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="GW_17236541">
                    <Description ID="176e59a8-eccc-47b0-941e-39622f088cab">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Druckrohrleitungen werden mit 0,2% Gefälle verlegt </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">HINWEIS Druckrohrleitungen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Remark ID="GW_17236542">
                    <Description ID="a3a6c1a1-c156-4eea-9494-650e03cdd6c7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 250 Überschussschlammleitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236543" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a3a73c48-fbda-48c8-824f-87193be2f548">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>960</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2337</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>106</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>221</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3490</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>49</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5604</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5605</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5610</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>35</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5615</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22832</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne Schutzmantel, für Abwasser, DN/OD 250, SDR 11, in geraden Längen, Verlegung DIN EN 1610, in vorh. Graben, verbaut, Bettung wird gesondert vergütet, Verlegetiefe über 1,25 bis 1,75 m, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr PE100 Abwasser DN/OD250 SDR11 Graben verbaut T 1,25-1,75m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236544" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7dfdfa74-b3db-494a-bea0-0f3345b45214">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bogen aus PE DIN EN 12201-3 zum Heizelementstumpfschweißen, 90 Grad, für Druckrohrleitung aus PE, DN/OD 250, SDR 11, für Abwasser.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90Grad PE DN/OD250 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236545" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="026ba81f-e1af-41f2-a2fd-c654ef004761">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">45 Grad, DN/OD 250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45Grad PE DN/OD250 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236546" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c1c3c64e-b694-42f7-b467-5602b0733f27">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15 Grad, DN/OD 250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 15Grad PE DN/OD250 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236547" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="204e194a-eb52-468a-9271-1f2227ca5314">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschnitt an einzelnen Rohren, an Druckrohrleitungen für Abwasser, aus PE DIN 8074 und DIN 8075, PE 100, DN/OD 250, SDR 11.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschnitt PE DN/OD250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236548" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="83dfce86-96cc-4cfb-90aa-0012a2504bb4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und einbauen (schweißen) eines Flansches für PE-Leitung aus Pos. 04.01.0001 mit Anschlussmaßen gem. DIN EN 1092, PN 10, DN/OD 250</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PE Flansch PN 10 DN/OD 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236549" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3e8d502c-208e-41d5-af28-5b305edb46c5">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3978</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung als Heizelementstumpfschweißung, an einzelnen Rohren, an Druckrohrleitungen für Abwasser, aus PE DIN 8074 und DIN 8075, PE 100, DN/OD 250, SDR 11.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung Heizelement-Stumpfschweißen PE DN/OD250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236550" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="2c3453ad-9bc9-4846-93fc-58fb196d1651">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1055</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>121</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5616</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckprüfung DIN EN 805, als Vorprüfung, Druckabfallprüfung und Hauptdruckprüfung nach dem Wasserverlustverfahren, an Druckrohrleitungen aus PE, für Abwasser, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN/OD 250,</span>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="11" ArtChrIdent="20783">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Rohrleitungslänge </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="250" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'250'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> m, Wasser liefern und ableiten.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckprüfung Wasserverlustverfahren Druckrohr Abwasser DN/OD250 maxRohr-L 250 m Wasser liefern ableiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_17236551">
                    <Description ID="c9bb537b-f11f-4bbc-a3e3-498c14f4a1ce">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 180 Schwimmschlammleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 180 Schwimmschlammleitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236552" RNoPart="0009">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236543" />
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d0c0d8b4-a368-4b67-8849-977a3b07b890">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>960</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2337</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>106</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>221</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3490</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>49</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5604</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5605</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5610</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>35</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5615</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22832</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 180, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr PE100 Abwasser DN/OD180 SDR11 Graben verbaut T 1,25-1,75m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236553" RNoPart="0010">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c76c0b63-8875-46f9-be84-51834881afa3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">90 Grad, DN/OD 180</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90Grad PE DN/OD180 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236554" RNoPart="0011">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a90f1811-7ef1-4a1c-b837-103e75a8c745">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">45 Grad, DN/OD 180</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45Grad PE DN/OD180 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236555" RNoPart="0012">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="107cb249-4c7d-4706-9d08-4ef725929471">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15 Grad, DN/OD 180</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 15Grad PE DN/OD180 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236556" RNoPart="0013">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236547" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1a44bd82-d936-41ea-bf94-0514ef32775f">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 180, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschnitt PE DN/OD180</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236557" RNoPart="0014">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="708cfef9-d740-4ce3-80bc-96c82e6a8628">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und einbauen (schweißen) eines Flansches für PE-Leitung aus Pos. 04.01.0009 mit Anschlussmaßen gem. DIN EN 1092, PN 10, DN/OD 180</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PE Flansch PN 10 DN/OD 180</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236558" RNoPart="0015">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6a8f9873-baea-462d-9712-75ed1579aac7">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2021-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3978</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung als Heizelementstumpfschweißung, an einzelnen Rohren, an Druckrohrleitungen für Abwasser, aus PE DIN 8074 und DIN 8075, PE 100, DN/OD 180, SDR 11.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung PE DN/OD180</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236559" RNoPart="0016">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236550" />
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="e9e32f2e-958c-481b-9073-12fa18fe5377">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1055</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>121</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5616</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 180,</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckprüfung Wasserverlustverfahren Druckrohr Abwasser DN/OD180 maxRohr-L 250 m Wasser liefern ableiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_17236560">
                    <Description ID="ce76721d-5afc-4581-90fe-e987c30fc35c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 125 Brauchwasserleitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 125 Brauchwasserleitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236561" RNoPart="0017">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>105.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bf5d212a-f688-48a0-98b8-8372d1febbc3">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>960</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2337</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>106</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>221</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3490</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>49</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5604</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5605</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5610</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>35</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5613</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5615</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22832</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 ohne Schutzmantel, für Abwasser, DN/OD 125, SDR 11, Verlegung DIN EN 1610, in vorh. Graben, verbaut, Bettung wird gesondert vergütet, Verlegetiefe bis 1,25 m, Rohrverbindung durch Heizelementstumpfschweißen, Schweißverbindung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr PE100 Abwasser DN/OD125 SDR11 Graben verbaut T bis 1,25m Heizel.stumpfschweißen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236562" RNoPart="0018">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="59a13b56-cde6-42f3-b318-f37ad7c14987">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">90 Grad, DN/OD 125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90Grad PE DN/OD125 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236563" RNoPart="0019">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c3032dc6-f0cc-4b4e-8987-1fa750eb20ab">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">45 Grad, DN/OD 125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45Grad PE DN/OD125 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236564" RNoPart="0020">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="92af27e8-4bb2-4a2a-8e5b-929fa081bf16">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15 Grad, DN/OD 125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 15Grad PE DN/OD125 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236565" RNoPart="0021">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236547" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e035cb93-e889-41fb-a80d-07ec6b0993d4">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Druckrohrleitungen für Wasser, DN/OD 125, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschnitt PE DN/OD125</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236566" RNoPart="0022">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6dec9fdb-2b8d-4108-8da4-53efdea31976">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und einbauen (schweißen) eines Flansches für PE-Leitung aus Pos. 04.01.0017 mit Anschlussmaßen gem. DIN EN 1092, PN 10, DN/OD 125</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PE Flansch PN 10 DN/OD 125</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236567" RNoPart="0023">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="112f1875-c36c-40d8-a582-5940842c7dc5">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2021-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3978</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung als Heizelementstumpfschweißung, an einzelnen Rohren, an Druckrohrleitungen für Wasser, aus PE DIN 8074 und DIN 8075, PE 100, DN/OD 125, SDR 11.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung PE DN/OD125</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236568" RNoPart="0024">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236550" />
                    <Qty>105.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cd3d510a-1c4b-41e4-9cbd-36859f2ecc46">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1055</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>121</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5616</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 125,</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckprüfung Wasserverlustverfahren Druckrohr Abwasser DN/OD125 maxRohr-L 250 m Wasser liefern ableiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_17236569">
                    <Description ID="84aa2cf5-9bbd-478b-ba32-bdfb2816810f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt />
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">DN/OD 40 TW</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_17236570" RNoPart="0025">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236561" />
                    <Qty>130.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="cf15e79e-1457-4ea3-ab77-70f2500b1553">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>960</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2337</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>106</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3062</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>221</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3490</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>49</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5604</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5605</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5610</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>35</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5613</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5615</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22832</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Trinkwasser, DN/OD 40, Verlegung DVGW W 400-2, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr PE100 TW DN/OD40 SDR11 Graben verbaut T bis 1,25m Heizel.stumpfschweißen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236571" RNoPart="0026">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8f97ff49-8251-4196-a212-31e3c417c572">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 für Trinkwasser, DN/OD 40, SDR 11, mit glatten Enden, Verlegung oberirdisch a Wänden und Decken in Teillängen inkl. erfoderlicher Rohrhalteung (VA-Schellen) bis zur Anschlussstelle im Faulungsgebäude in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung in Höhen bis 3,5 m, Rohrverbindung durch Heizelementstumpfschweißen, Schweißverbindung wird gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr PE100 TW DN/OD40 SDR11 Heizel.stumpfschweißen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236572" RNoPart="0027">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="69cf6233-07ba-4b34-8fff-fc5639aa67fb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">90 Grad, DN/OD 40, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90Grad PE DN/OD40 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236573" RNoPart="0028">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="bc70a42e-3e2c-4765-80f4-97d4fb842176">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">45 Grad, DN/OD 40, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45Grad PE DN/OD40 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236574" RNoPart="0029">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236544" />
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="dcf0b2b7-85b5-40bc-ae33-850639aa4505">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">15 Grad, DN/OD 40, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 15Grad PE DN/OD40 SDR11</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236575" RNoPart="0030">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236547" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1cc0a47a-aeb2-449d-b4f0-3b3ca7a576cf">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">an Druckrohrleitungen für Trinkwasser, DN/OD 40, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschnitt PE DN/OD40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236576" RNoPart="0031">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="46c54796-960f-458a-81b3-cc7b2541ce22">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und einbauen (schweißen) eines Flansches für PE-Leitung aus Pos. 04.01.0025 mit Anschlussmaßen gem. DIN EN 1092, PN 10, DN/OD 40, Trinkwasser</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PE Flansch PN 10 DN/OD 40 TW</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236577" RNoPart="0032">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="27df2221-3cfc-476a-a9c4-143e7a01adaf">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2021-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1049</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3808</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>33</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3978</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6607</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13541</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung als Heizelementstumpfschweißung, an einzelnen Rohren, an Druckrohrleitungen für Wasser, aus PE DIN 8074 und DIN 8075, PE 100, DN/OD 40, SDR 11.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schweißverbindung PE DN/OD40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236578" RNoPart="0033">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236550" />
                    <Qty>145.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="5347e14e-9d5c-4313-a87c-dd3f24fb54c9">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1055</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>121</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5616</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>36</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7583</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Wasser, bis DN/OD 63,</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckprüfung Wasserverlustverfahren Druckrohr Wasser bis DN/OD63 maxRohr-L 250 m Wasser liefern ableiten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236579" RNoPart="0034">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>145.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="555475f5-636d-486a-b2ca-052864c59eb8">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2021-04</VersDate>
                          <WCtg>043</WCtg>
                          <Group>1057</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2770</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>87</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>121</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6645</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                          <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohrleitung vor Inbetriebnahme spülen, für Trinkwasser, aus PE, mit Wasser, Entkeimungsmittel Chlor, bis DN 65.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr spülen TW Wasser Chlor bis DN65</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236580" RNoPart="02">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrungen</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236581" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ebf4cbd4-6e90-4ae0-b6e5-194b2f0d49af">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrungen DN 300 für Einführung DRL DN/DA250 (ÜSS-Leitung) in horizontaler Richtung in Stahlbetonwand Faulungsgebäude innerhalb des Grabens. Anschnitt von Bewehrungsstahl bis Durchmesser 20 mm ist einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Durchmesser 30 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: 30 cm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Das Kühlwasser und Bohrstaub sind abzusaugen. Die betroffenen Bereiche sind anschließend zu reinigen und das Bohrgut ordnungsgemäß zu entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Lochlaibung ist im unmittelbaren Anschluss an die Bohrung feucht zu reinigen und nach Trocknung 3-fach mit SiKa Mono Top 601 oder gleichwertig zu beschichten, Beschichtung ist einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 300 für ÜSS-Leitung DA250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236582" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236581" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="222fd233-4069-408f-9f28-52b56f7e8e27">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 250 für Schwimmschlammleitung DA180</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 250 für Schwimmschlammleitung DA180</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236583" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236581" />
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="894daa55-5ebf-4697-8b32-3328bbd7f0ec">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 150 für Kabelleerrohre</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 150 für Kabelleerrohre</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236584" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236581" />
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6d9bfb07-ee8f-48c0-8f9e-396dc72a36e9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 100 für TW-Leitung</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 100 für TW-Leitung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236585" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236581" />
                    <Qty>28.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5d6d6d80-1ccd-45b1-af41-6c10339de5c3">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 100 für Kabelleerrohre</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung DN 100 für Kabelleerrohre</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236586" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1337e7b5-8952-429b-ac06-7f6d0847efc7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gliederkettendichtung für PE-Rohr DN/DA250 in einer Kernbohrung DN 300 in 30 cm dicken Betonwand mit einer passenden Gliederkette abdichten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Beim Einbau der Gliederkettendichtung sind die Herstellervorschriften genauestens zu beachten.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau jeweils Innen und Außen bündig</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gliederkettendichtung DN300/250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236587" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236586" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5e331052-d302-430b-bb59-a811966a5e12">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für Schwimmschlammleitung DA180</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gliederkettendichtung DN250/180</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236588" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236586" />
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="38645fcd-e3ca-4eb4-80d2-956015e1f5ee">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für TW-Leitung DA40</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gliederkettendichtung DN100/40</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236589" RNoPart="0009">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="3ee5b4e6-0ea8-46b4-8bce-7937c289d96c">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffflansch zum nachträglichen Andübeln über Kernbohrungen. Ermöglicht den gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: Länge x Breite: 235 x 235 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">empfohlener Achsabstand der Kernbohrungen: 250 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN Kernbohrungen max.: 150 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufbau vor der Wand inklusive Flächendichtung: 63 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: Flächendichtung: EPDM; Befestigungselemente: V4A (AISI 316L); Flansch: glasfaserverstärktes Polyamid</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Eigenschaften: mit integrierter Wasserwaage</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: HSI150 DFK o.glw.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und Leerrohre entsprechend der Herstellerangaben anbringen inkl. Befestigungs- und Verbindungsmaterialien </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffflansch zum nachträglicher Anschluss Kabelleerrohre DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236590" RNoPart="0010">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="ab75ce3f-c219-4e1b-96a3-e82a89f85c5b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Systemdeckel mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre, geeignet zur mechanischen Fixierung an Kunststoffflanschen DN 150.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: HSI150 MA168 WR o.glw.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Systemdeckel für gewellte Kabelschutzrohre DN 150 für Kunststoffflansch DN 150</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236591" RNoPart="0011">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236589" />
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="15adfa74-a989-4c35-a3db-d305dfcbc95f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Maße: Länge x Breite: 185 x 185 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">empfohlener Achsabstand der Kernbohrungen: 200 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN Kernbohrungen max.: 100 mm; </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aufbau vor der Wand inklusive Flächendichtung: 40 mm</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: HSI90 DFK o.glw.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffflansch zum nachträglicher Anschluss Kabelleerrohre DN 90</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236592" RNoPart="0012">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236590" />
                    <Qty>14.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="2b03528b-2acc-4306-a0b9-e02729fb4b91">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Systemdeckel mit Manschettentechnik für gewellte Kabelschutzrohre, geeignet zur mechanischen Fixierung an Kunststoffflanschen DN 90.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat: HSI90 MA110 WR o.glw.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Systemdeckel für gewellte Kabelschutzrohre DN 100 für Kunststoffflansch DN 90</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236593" RNoPart="03">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kabelleerrohre</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236594" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>850.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="8feb5990-e8e7-4041-a993-8453e96f91f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24 </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Klasse N 450 (Druckfestigkeit &gt;=450 Newton, Schlagfestigkeit N)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Material Polyethylen (PE),  Ringware mit integrierter Einzugschnur liefern und höhen- und fluchtgerecht nach DIN EN 1610, nach Anleitungen verlegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Herstellen von wasserdichten Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen / Doppelsteckmuffen mit Profildichtringen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr DN 160 aus PE, flexibel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236595" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236594" />
                    <Qty>150.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="b785a39c-a586-4fae-af58-ac4ebec761b5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr DA 110 aus PE, flexibel</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr DA 110 aus PE, flexibel</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236596" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236594" />
                    <Qty>2000.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="af9e851e-d474-4bc6-aa06-e56bc008630d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr DN 160 aus PE, starr</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutzrohr DN 160 aus PE, starr</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236597" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>250.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5d4a3485-bbd2-41e2-8d9c-580c38d01b0f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstandhalter DN 160, 4-zügig, 2/3-lagig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstandhalter, für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Rohrverbänden liefern und einbauen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstandhalter DN 160, 4-zügig, 2/3-lagig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236598" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236597" />
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="93ca2130-a057-41ed-be8a-ba682e003097">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abstandhalter DN 110, 4-zügig, 2-lagig</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p style="text-align:justify;">
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abstandhalter DN 110, 4-zügig, 2-lagig</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236599" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="764756e4-357d-49fe-9148-ecffe82a3255">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstopfen DN100, für sanddichte Ausführung (SD), liefern und einbauen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Endstopfen DN 100 SD</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236600" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1341a34c-f3b6-489b-aea7-ac42892f9bf0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstopfen DN 160 (SD)</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Endstopfen, für sanddichte Ausführung (SD), liefern und einbauen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Endstopfen DN 160 (SD)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236601" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5660b093-07f4-433b-92ac-d69bf4cb577a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Blindverschluss DN 160</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">gas- und wasserdichter Blindverschluss, in erdverlegte Kabelschutzrohre, gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar, liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Blindverschluss DN 160</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236602" RNoPart="0009">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>550.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="6e73c609-2dfc-4d26-83ae-630e72db2d53">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>051</WCtg>
                          <Group>1983</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3585</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>62</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3587</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>81</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8358</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10717</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10718</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>43</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10727</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10732</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Markierung von Kabeltrassen mit Trassenband, an den Trassenrändern, mit Beschriftung, max. Länge der Beschriftung 150 mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Rohr.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Markierung Trasse Trassenband Beschriftung liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236603" RNoPart="04">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschächte</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236604" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="481411e1-d097-4cff-8c5a-14b14c018d90">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Prüffähige Statik Kabelschacht Typ 2 und Typ 3 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für die nachfolgenden Positionen bezüglich der Kabelzugschächte </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Prüffähige Statik Kabelschacht</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236605" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Ref</RefDescr>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="51d5e7c1-f8ba-4f95-8dac-63c538b13a3e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus </span>
                            </p>
                            <p />
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Rechteckschacht </span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">als monolithisches Unterteil, fugenlos, in einem Guss hergestellt nach DIN 1045-1 und DIN 4281</span>
                                </p>
                                <ul style="list-style:disc;">
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">Beton: C 40/50 XC4/XF3/XA2, mit hohem Wassereindringwiderstand</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen, im lichten (L x B x H):</span>
                                    </p>
                                    <ul style="list-style:disc;">
                                      <li>
                                        <p style="text-indent:-18pt;margin-left:54pt;">
                                          <span style="background:#FFFFFF;">1,00 m x 1,00 m x 1,50 m</span>
                                        </p>
                                      </li>
                                      <li>
                                        <p style="text-indent:-18pt;margin-left:54pt;">
                                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandstärke: gem. Statik AN</span>
                                        </p>
                                      </li>
                                      <li>
                                        <p style="text-indent:-18pt;margin-left:54pt;">
                                          <span style="background:#FFFFFF;">Bodenstärke: gem Statik AN mit Sickerloch</span>
                                        </p>
                                      </li>
                                    </ul>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Einbau Schachtfutter gem. Zulage</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                </ul>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stb. - Fertigteil - Deckenplatte</span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;"> nach DIN 1045-1 und DIN 4281</span>
                                </p>
                                <ul style="list-style:disc;">
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">Beton: C 40/50 XC4/XF3/XA2 mit hohem Wassereindringwiderstand</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: 1,30 x 1,30 x 0,20 m</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">-Einstiegsöffnung rechteckig; Maße: 0,70 x 0,70 m</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                </ul>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtabdeckung </span>
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kl. D 70 x 70 o. L. BeGu-Abdeckung mit Vollgussrahmen</span>
                                </p>
                                <ul style="list-style:disc;">
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">mit dämpfender Einlage</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">1 Deckel ohne Ventilation</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">Bauhöhe: 10 cm</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend RAL-GZ 692 Kanalguss</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                  <li>
                                    <p style="text-indent:-18pt;margin-left:36pt;">
                                      <span style="background:#FFFFFF;">mit ÜA-Kennzeichnung und Typenschild</span>
                                    </p>
                                  </li>
                                </ul>
                              </li>
                            </ul>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">lose mitgeliefert</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelzugschacht Typ 2 liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236606" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <RefDescr>Rep</RefDescr>
                    <RefRNo IDRef="GW_17236605" />
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9901a65e-71c5-4c69-ba7a-1b32c5e25674">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen, im lichten (L x B x H):</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:54pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">1,00 m x 1,00 m x 1,10 m</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelzugschacht Typ 3 liefern </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236607" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>215.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="30372ab8-ff55-4e63-8be9-77beb450665a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage für Schachtfutter KGF DN 150 für Kabelzugschächte Typen 2 und 3, aus Polystyrol, incl. Dichtung </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtfutter für Kabelschächte Typ 2 &amp; 3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236608" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="71fd6d48-2849-4094-9b37-47292ecbeffa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelzugschacht Typ 2 aus Pos. 04.04.0002 im Kabelgraben höhen- und fluchtgerecht setzen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelzugschacht Typ 2 setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236609" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="82e01bda-df0e-4dda-98c2-e472bae9801a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabelzugschacht Typ 2 aus Pos. 04.04.0003 im Kabelgraben höhen- und fluchtgerecht setzen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelzugschacht Typ 3 setzen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_17236610" RNoPart="05">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;"> Kabelarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_17236611" RNoPart="0001">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>1860.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="587b3af2-0a16-4079-9be7-7968a1d68bf5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-620 (VDE 0276-620), Uo/U 12/20 kV, Bemessungsspannung Um 24 kV, N2XS(F)2Y 1 x 95 RM/16, Cu-Zahl 1094, bauseits gestellt, aufnehmen und weiterverlegen, Abdeckungen und Grabenverfüllungen werden gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabel Uo/U 12/20kV Um 24kV N2XS(F)2Y 1x95RM/16, bauseits gestellt, verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236612" RNoPart="0002">
                    <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                    <Qty>330.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="214c4273-1bf1-4616-9ca4-9af3d0c26cd4">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2022-04</VersDate>
                          <WCtg>051</WCtg>
                          <Group>1982</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10718</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>43</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10719</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>24</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10724</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10737</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12947</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mechanischer Kabelschutz aus Kunststoffplatten, Maße L/B 1000/300 mm, die Länge 1000 mm ist durch Sollbruchstellen auf 2 x 500 mm lange Kabelabdeckplatten zu verkürzen, einschl. Lieferung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kabelschutz mech. Kunststoffpl. L/B 1000/300mm liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236613" RNoPart="0003">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d4caad91-03f4-4c51-82d9-bcc5515b39e8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gießharzmuffe als Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR wie z. B. N(A)YY, N(A)2XY, N(A)YCWY und NYM. Zweikomponenten-PUR-Harz, schlagfeste Kunststoff Formschalen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="margin-top:3pt;margin-bottom:7pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anwendungsgebiete</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Freiluft</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Erdreich</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Wasser </span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Installationskanäle und Leerrohre</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p style="margin-top:3pt;margin-bottom:7pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zu verwenden für</span>
                            </p>
                            <ul style="list-style:disc;">
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">Kabel mit Außendurchmesser: 6-15 mm</span>
                                </p>
                              </li>
                              <li>
                                <p style="text-indent:-18pt;margin-left:18pt;">
                                  <span style="background:#FFFFFF;">für Nennquerschnitt: 5x2,5 - 4x6 mm²</span>
                                </p>
                              </li>
                            </ul>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inklusive Klemmmaterial</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gießharzmuffe 5x2,5-4x6</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236614" RNoPart="0004">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>550.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a66c3741-6766-446c-bf6a-5821956e32ae">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und einbauen eines Warnbandes für Niederspannungskabel im Kabelgraben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Warnband aus witterungs- und verrottungsbeständigem Kunststoff (z. B. PE), auffällig orange, mit dauerhafter Aufschrift „ACHTUNG KABEL“ (oder gleichwertig) in kontrastreicher Farbe.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau durchgehend über dem Kabel/der Kabeltrasse, in der Regel ca. 30 cm über Kabeloberkante über Kabeloberkante (bzw. nach Vorgabe Netzbetreiber/Planung), faltenfrei, mit ausreichender Überdeckung an Stößen (mind. ca. 10 cm) und lagegesicherter Verlegung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestanforderungen: Bandbreite ca. 200–300 mm, ausreichende Reißfestigkeit, geeignet für Erdverlegung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Niederspannungs-Warnband im Kabelgraben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236615" RNoPart="0005">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>370.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f29733b3-f236-4063-99ba-b35e625ecd6f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und einbauen eines Warnbandes für Mittelspannungskabel im Kabelgraben.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Warnband aus witterungs- und verrottungsbeständigem Kunststoff (z. B. PE), auffällig rot, mit dauerhafter Aufschrift „ACHTUNG KABEL / MITTELSPANNUNG“ (oder gleichwertig) in kontrastreicher Farbe.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbau durchgehend über dem Kabel/der Kabeltrasse, in der Regel ca. 30 cm über Kabeloberkante über Kabeloberkante (bzw. nach Vorgabe Netzbetreiber/Planung), faltenfrei, mit ausreichender Überdeckung an Stößen (mind. ca. 10 cm) und lagegesicherter Verlegung.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mindestanforderungen: Bandbreite ca. 200–300 mm, ausreichende Reißfestigkeit, geeignet für Erdverlegung.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mittelspannungs-Warnband im Kabelgraben</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236616" RNoPart="0006">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>900.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="18e564ce-3df8-4638-b1f5-a88edf1ca3e7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und verlegen einer Erdungsleitung als Erdungsband aus Edelstahl (NIRO V4A) als Schirm-/Schutzleiter zur Ableitung von Blitzteilströmen und zur Potentialsteuerung im Kabelgraben, oberhalb der KSR-Rohre bzw. Mittelspannungskabel (parallel zur Trasse, durchgehend).</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff: 1.4571 (V4A), Abmessung 30 × 3,5 mm, Querschnitt 105 mm², korrosionsfest, blitzstromtragfähig.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung in direkter Erdberührung im Kabelgraben in festgelegter Lage über den KSR-/MS-Systemen (Höhenlage/Überdeckung gemäß Planung), inkl. Richtungsänderungen und durchgehendem Verlauf.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich erforderlicher Befestigungs-/Distanzhalter zur sicheren Lagefixierung sowie Kleinmaterial für die Verlegung, liefer- und montagefertig.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle 50 m sind die Erdungsbänder quer miteinander zu verbinden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis/Abgrenzung: Verbindungs- und Kreuzklemmen/Verbinder (Bandstahl–Bandstahl, Bandstahl–Runddraht) sowie die Herstellung der Anschluss-/Übergangsstellen werden über gesonderte Positionen abgerechnet.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdungsleitung als Erdungsband-Edelstahl</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236617" RNoPart="0007">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>50.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="2e1f94a2-5d3f-41d3-8ce2-b8e7bea05f33">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren eines Kreuzverbinders (Kreuzklemme) zur kreuzweisen Verbindung von Bandstahl 30×3,5 mm im Erdungs-/Potentialausgleichssystem.</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kreuzverbinder komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A), für korrosive Umgebung und Erdverlegung geeignet.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung passend für Bandstahl 30×3,5 mm / 30×3,5 mm, inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben/Muttern/Unterlegscheiben) aus 1.4571, fachgerechte Montage, Sicherstellen eines dauerhaft niederohmigen, leitfähigen Kontakts.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kreuzverbinder für Bandstahl 30×3,5 mm (1.4571)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_17236618" RNoPart="0008">
                    <UPBkdn>No</UPBkdn>
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="96bbc9c4-5a25-4907-ba59-69d364a17368">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren eines Kreuzverbinders (Kreuzklemme) zur elektrischen/mechanischen Verbindung von Runddraht/Leiter im Erdungs- bzw. Blitzschutzsystem.</span>
                              <br />
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung in Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A), korrosionsbeständig, für Erdverlegung geeignet.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geeignet für die Verbindung von z. B. Runddraht Ø 8–10 mm mit Bandstahl 30x3,5 mm (bzw. nach Planung), inkl. Schrauben/Muttern/Unterlegscheiben aus 1.4571, Montage, Ausrichten, festes Anziehen sowie Sicherstellen eines dauerhaft leitfähigen Kontakts.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kreuzverbinder (Werkstoff 1.4571)</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>